Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Чл. 800. Забранява се ускореното охлаждане
на барабана на спрян котел чрез доливане и
източване на вода.
Чл. 801. Източването на водата от спрян
котел с естествена циркулация се разрешава,
след като налягането в котела се изравни с ат-
мосферното, а при наличие на валцови съеди-
нения—при температура на водата не по-висо-
ка от 80°С.
Чл. 802. Водата от спрян правотоков котел
може да се източва при налягане, по-високо от
атмосферното, като максималната стойност на
това налягане се определя в зависимост от кон-
струкцията на дренажите и разширителя.
Чл. 803. При спиране на котела и след вен-
тилирането му всички шибри на газовъздуш-
ния тракт, отвори, люкове и направляващи апа-
рати на засмукващите и нагнетяващите устрой-
ства трябва да бъдат плътно затворени.
Чл. 804. При продължителен престой на на-
пълнения с вода котел през зимния период тряб-
ва внимателно да се контролира плътността на
газовъздушния тракт, на нагревните повърхнос-
ти и на техните продухващи и дренажни устройс-
тва, както и на импулсните линии на паровод-
ния тракт. Трябва да се вземат мерки за подгря-
ване на водата в котела и за поддържане на по-
ложителна температура вътре в пещта.
Чл. 805. При монтирани на открито котлоаг-
регати положителната температура трябва да се
поддържа освен в пещта и в газоходите на нера-
ботещите котли, в укритията на барабаните и
във фронта на горелките, в долната част на кот-
лоагрегатите. При нужда за подгряване на вода-
та в котела трябва да се използва пара от стра-
ничен източник. Отоплителните системи на дат-
чиците на уредите за топлотехнически контрол,
на автоматичните регулатори и на защитите, на
импулсивните лампи и употреба на “спътници”
и др. трябва да се поддържат в изправност.
Чл. 806. При спиране за ремонт на котел с
естествена циркулация пускането на димосму-
кателя за охлаждане се разрешава най-малко
след 10 h, а за котел с налягане 14 МРа и пове-
че—най-малко след 18 h от момента на спира-
нето на вентилирането. При това разликата
между температурите на метала в горната и
долната част на барабана не трябва да преви-
шава 40°С. Правотоковите котли могат да се
охлаждат чрез вентилация на пещта непосред-
ствено след спирането им.
Чл. 807. Дежурният персонал трябва да кон-
тролира спрените котли до пълното спадане на
налягането и прекъсване на захранването на
електродвигателите.
Чл. 808. Котелът трябва да бъде незабавно
спрян при случаите, описани в чл. 68 от Наред-
ба № 30 за технически надзор на котли с високо
налягане (обн., ДВ, бр. 50 от 1994 г.; изм., бр. 135
от 1996 г.).
Чл. 809. Котелът трябва да бъде спрян в сро-
кове, посочени в производствената инструкция,
при случаите, описани в чл. 69 от Наредба № 30 за
технически надзор на котли с високо налягане.
Чл. 810. Основен ремонт на котлите се пра-
ви в зависимост от техническото им състояние.
Чл. 811. Малките дефекти, открити при екс-
плоатацията на котелния агрегат (пропуски на
прах, пара, просмукване, вибриране на механиз-
ми, шлакуване на пещта и др.), трябва да се от-
страняват през време на работа на агрегата, ако
това е допустимо от правилата за безопасност.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТОПЛИННА АВТОМАТИКА И ТОПЛИННИ
ИЗМЕРВАНИЯ
Чл. 812. С оглед да се осигури оптимално
протичане на технологичните процеси и конт-
ролиране на енергийните разходи основните и
спомагателните топломеханични машини и
съоръжения на потребителите трябва да имат
устройства за топлотехнически контрол, авто-
матично управление и технологична защита.
Чл. 813. Контролните уреди, автоматични-
те регулатори, апаратурите за технологична за-
щита и сигнализация, информационните и уп-
равляващите системи, логичните устройства и
устройствата за дистанционно управление на
спиращите регулиращи органи с всички отна-
сящи се към тях съединителни тръбни или ка-
белни връзки трябва да се поддържат в изправ-
но състояние и да се намират в действие при
работа на агрегатите.
Чл. 814. Действителната точност на уредите
за топлотехнически контрол трябва да съответс-
тва на означения на скалата им клас на точност.
Чл. 815. Автоматичните регулатори на топ-
линните процеси трябва да осигуряват иконо-
мична работа на агрегатите, а устройствата за
технологична защита—безотказно действие при
нарушение на нормалния режим на работа на
съоръженията.
Чл. 816. Устройство за технологична защи-
та може да се извежда от работа само въз осно-
ва на разпореждане на ръководителя на енер-
гийното стопанство или на неговия заместник.
Изключения, предвидени в местна инструкция,
се допускат при пускане на съоръженията.
Чл. 817. Монтираните на табла пултове и до
съоръженията устройства за технологична за-
щита трябва да имат външни отличителни зна-
ци за тяхното предназначение и принадлежност.
Чл. 818. Таблата, преходните кутии и сгло-
бяемите кабелни кутии трябва да бъдат номе-
рирани. Всички клеми и свързаните към тях
проводници, импулсните линии на контролно-
измервателните средства и на автоматичните
регулатори трябва да имат маркировка, а дат-
чиците и вторичните уреди—надписи за тяхно-
то предназначение.
Чл. 819. Настройките на технологичните
защити се определят от производителя на ос-
новните съоръжения и се уточняват по време
на пусковите изпитвания на агрегата.
Чл. 820. Устройствата на настройващите се
защити трябва да бъдат пломбирани. Пломби-
те могат да бъдат сваляни само от работниците
от цеха за топлинна автоматика и измервания,
като се прави съответно записване в оператив-
ния дневник.
Чл. 821. (1) Технологичните защити трябва
да бъдат снабдени със сигнални релета или с