Държавен вестник, бр. 96, 2012 г., стр. 99

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  99  
Таблица 3.8. Годишно ниво на аварии на водоснаб­
дителната система 
Видове 
аварии
Брой 
аварии
Дължина 
(км)/брой
Годиш­
но по­
стигна­
то ниво
Брой ана­
лизирани 
дружества
Аварии по 
довеж да­
щите во­
допроводи
298
2178,52 км
0,586
49
Аварии по 
разпреде­
лителните 
водоп р о ­
води
1233
5796,75 км
1,413
49
Аварии на 
СВО
755
39564 бр.
0,142
49
Аварии на 
ПС
141
75 бр.
1,916
46
Повечето от авариите произтичат от състоянието 
на азбестоциментовите тръби, докато по-малък 
дял аварии идва от износването на стоманени и 
поцинковани тръби и връзките между тях. Когато 
се извършват планови и други ремонти или се от­
страняват аварии, ВиК дружествата предварително 
уведомяват кметовете и населението за времето 
и продължителността на ремонта. Режимно водо­
подаване се въвежда само след заповед на кмета 
на общината. В заповедта се определя периодът 
на прекъсване на водата в населените места на 
съответната община. Тези заповеди се разгласяват 
в общия случай предварително чрез местните ка­
белни телевизии и регионалния печат. За 2007 г. 
според данни за 49 ВиК компании процентът на 
населението, засегнато от прекъсване на водо­
снабдяването, е 25,2 %. Този процент обхваща 
спирания на водата поради аварии и режим на 
водоснабдяване. Планираните прекъсвания на 
водоподаването, отстранени в предвидения срок, 
се равняват средно на 92,1 %. 
Най-често споменаваните проблеми от дру­
жествата, които се появяват при отстраняване на 
авариите, са:
▪ липса на точен подземен кадастър;
▪ наличие на други съоръжения в близост до 
ВиК мрежата (телефонни и електрически кабели);
▪ тежката административна процедура по съгла­
суване на ремонтните дейности с оторизираните 
инстанции;
▪ моралното остаряване, амортизираността или 
липса на малка механизация в дружествата.
Качество на питейната вода
С влизане в сила на Наредба № 9 от 16 март 
2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели10 се допуска наличие на амо­
няк и нитрити до 0,5 мг/л. Това са показателите, 
които най-често са давали отклонения в друже­
ствата от БДС за вода за пиене. В общия случай 
качеството на подаваната вода при анализираните 
ВиК от централното водоснабдяване отговаря на 
Наредба № 9. Всички химически показатели са 
със стабилни показания с изключение при силни 
10 Обн., ДВ, бр. 30 от 28 март 2001 г.; изм., ДВ, 
бр. 87 от 30 октомври 2007 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 
4 януари 2011 г.
дъждове и снеготопене, когато се влошава мът­
ността на повърхностните водохващания, а оттам 
и на подаваната вода. 
Отклоненията по микробиологични показатели 
са редки, като констатираните причини са свързани 
с некачествено обеззаразяване на питейната вода. 
Според данни от бизнес плановете (2009 – 2013 г.) 
на 49 ВиК дружества средното годишно постигнато 
ниво на проби по микробиологични показатели, 
които отговарят на нормативните изисквания, 
е 0,922. Нивото на проби по физико-химични и 
радиологични показатели е дори по-добро – 0,941. 
Около 80 % от водоизточниците в наблюдаваните 
ВиК се хлорират с белина. За дозирането на бели­
ната най-често се използват медицински системи. 
За подобряване на качеството на обеззаразяване е 
необходимо да се закупят дозаторни помпи, които 
и сега се използват, но на много по-малко места.
При контролиране качеството на водата се 
работи в тясно сътрудничество с РЗИ (бившите 
РИОКОЗ). За целта са изготвени програми за мо­
ниторинг, където са определени редът и начинът на 
вземане на пробите, пунктовете за пробонабиране, 
показателите, по които се извършва постоянният 
и периодичният мониторинг.
Голяма част от съществуващите в момента ВиК 
дружества нямат необходимия капацитет – като 
човешки ресурс (най-вече квалифицирани специ­
алисти) и като финансови възможности, техника и 
лабораторна база за изпълнение на всички задъл­
жения, които имат ВиК дружествата по отноше­
ние извършване на мониторинг на качеството на 
подаваната от тях питейна вода в съответствие с 
нормативните изисквания. Преодоляването на този 
проблем в най-кратък срок следва да бъде един от 
приоритетните въпроси, поставен за решаване при 
развитие на ВиК сектора, тъй като заплашва да 
стане причина за налагане на санкции на страната 
за неизпълнение на европейското законодателство.
Всички показатели, които се изискват от На­
редба № 9, се наблюдават от лабораториите на 
дружествата. Лабораториите на ВиК дружествата 
за мониторинг на качеството на водата в голе­
мите дружества са добре оборудвани. Това, което 
е необходимо да се направи, е закупуване на 
допълнително оборудване, като компютри, изграж­
дане на постоянна връзка чрез интернет между 
лабораториите на ВиК и РЗИ. Назначаването на 
микробиолози, които да следят за поддържането 
на микробиологичните характеристики на вода­
та, също е един от нерешените въпроси в това 
направление.
В повечето ВиК дружества като критичен 
проблем се очертава опазването на отредените 
им санитарно-охранителни зони. Част от тях са 
без ограждения поради кражба както на самите 
мрежи, така и на част от коловете. При тях не 
се използват постоянна охрана, което ги прави 
уязвими и за в бъдеще.
Налягане в мрежата и режими на подаването 
на вода
Осигуряването на постоянното налягане във 
водопроводната мрежа е една важна характерис­
тика на услугата по водоснабдяване, като мак­
сималната му стойност не трябва да надвишава 
60 метра. Според бизнес планове на 47 ВиК