Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 102

СТР.  102	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
в) пожарогасител на водна основа с вместимост 
9 l с прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха 
АBC (с изключение на пожарогасителите на водна 
основа за помещенията по т. II.40);
г) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожаро-
гасител 12 kg със същия клас на праха;
д) един пожарогасител на водна основа с вмес-
тимост 9 l с два пожарогасители на водна основа 
с вместимост по 6 l, предназначени за същите 
класове пожари и разположени един до друг;
е) за помещенията по т. II.40 – пожарогасител на 
водна основа за пожари В с пожарогасител на водна 
основа за пожари клас F, със същата вместимост.
11. За неотопляеми обекти и помещения изис-
кващите се пожарогасители на водна основа се 
заменят с прахови пожарогасители 12 kg с клас 
на праха АBC.“
§ 381. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 
се изменя така:
„Приложение № 3 
към чл. 4, ал. 1
Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния 
проект
Част „Пожарна безопасност“ на инвестици-
онния проект включва:
1. Обяснителна записка на фаза идеен проект, 
която съдържа:
1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:
1.1.1. описание на функционалното предназ-
начение на строежа, в т.ч. обемно-планировъчни 
и функционални показатели;
1.1.2. клас на функционална пожарна опасност;
1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа 
и на конструктивните му елементи – носимоспо-
собност, непроницаемост, изолираща способност 
и други допълнителни критерии за определяне 
на огнеустойчивостта в зависимост от вида и 
предназначението на строежа;
1.1.4. класове по реакция на огън на продук­
тите за конструктивни елементи, за покрития 
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни 
повърхности;
1.1.5. осигурени условия за успешна евакуация.
1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
1.2.1. обемно-планировъчни и функционални 
показатели за пожарогасителни, пожароизвести-
телни, оповестителни и димо-топлоотвеждащи 
инсталации в зависимост от вида и предназна-
чението на строежа; водоснабдяване за пожа-
рогасене.
2. Обяснителна записка на фаза технически 
и работен проект, която съдържа:
2.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:
2.1.1. проектни обемно-планировъчни и функ-
ционални показатели на строежа, в т.ч. стъл-
бищни клетки (брой, разположение, изпълнение, 
осветеност), асансьорни шахти, отделяне на 
помещения на разпределителни електрически 
табла, складови и производствени помещения, 
разстояния между сградите и съоръженията; брой 
и размери на евакуационните изходи от сградата, 
размери на пътищата за евакуация, определяне 
на изчислителното време за евакуация (когато 
се изисква), пътища за противопожарни цели, 
отстояния от сгради и съоръжения на строежа до 
надземни и подземни инженерни проводи и др.; 
2.1.2. клас на функционална пожарна опасност;
2.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа 
и на конструктивните му елементи – проектни 
стойности на носимоспособността, непроница-
емостта, изолиращата способност и на други 
допълнителни критерии за определяне на огне-
устойчивостта на строежа в зависимост от вида 
и предназначението му, в т.ч. носещи стени и 
колони, междуетажни конструкции, фасадни и 
вътрешни стени, стени на евакуационните пъти-
ща, стълбищни рамена, инсталационни шахти, 
стени на складове и производствени помещения, 
врати в пожарозащитните прегради;
2.1.4. проектна огнеустойчивост на огнезащи-
таваните конструктивни елементи на сградата:
2.1.4.1. огнезащита на стоманени конструктивни 
елементи – начини на изпълнение на покритията 
в зависимост от вида на сечението на стоманените 
конструктивни елементи: отворени профили – П-
профил; І-профил; L-профил; Т-профил и др.; за-
творени профили –  (правоъгълни, квадратни); 
O (кръгли профили); Δ (триъгълни) и др., факторът 
на масивност, технологията на нанасяне на ог-
незащитните състави, външните (атмосферните) 
условия, минималният брой слоеве и др.;
2.1.5. класове по реакция на огън на продук­
тите за конструктивни елементи, за покрития 
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни 
повърхности, за технологични инсталации, уред-
би и съоръжения (вентилационни, отоплителни, 
електрически и др.) в зависимост от вида на 
сградата и предназначението на помещенията.
2.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
2.2.1. обемно-планировъчни и функционал-
ни показатели за пожарогасителни инсталации 
в зависимост от вида и предназначението на 
строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, 
които подлежат на защита с пожарогасителна 
инсталация, изчислителни стойности на ораз-
меряването на инсталацията, проектни водни 
количества, блокировки и др.;
2.2.2. обемно-планировъчни и функционални 
показатели за пожароизвестителни инсталации в 
зависимост от вида и предназначението на стро-
ежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които 
подлежат на защита с пожароизвестителна ин-
сталация, местоположение на централата, степен 
на защита на оборудването, блокировки и др.;
2.2.3. обемно-планировъчни и функционални 
показатели за оповестителни инсталации в зави-
симост от вида и предназначението на строежа, 
в т.ч. площи, подлежащи на озвучаване; задей-
стване на инсталацията и др.;
2.2.4. обемно-планировъчни и функционални 
показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации 
в зависимост от вида и предназначението на 
строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи 
на димо- и топлоотвеждане, определяне на не-
задимяемата зона в помещенията, определяне 
на димен участък и резервоар, кратност на 
въздухообмена на димо- и топлоотвеждащите 
инсталации, кратност на въздухообмена при 
аварийна вентилационна инсталация, размери