Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
„(8) Разстоянието от закрити разпредели­
телни уредби, КРУ, трансформаторни постове, 
подстанции, комплектни трансформаторни 
постове и комплектни трансформаторни под­
станции до открити паркинги за автомобили 
е не по-малко от 3 m.
(9) Разстоянията между трансформаторни 
постове, подстанции, комплектни трансформа­
торни постове и комплектни трансформаторни 
подстанции не се нормират, ако са спазени 
изискванията на чл. 406, ал. 1, т. 1.“
§ 180. В чл. 371 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешава се пристрояване и встро­
яване на закрити разпределителни уредби, 
КРУ, трансформаторни постове, подстанции, 
комплектни трансформаторни постове и 
комплектни трансформаторни подстанции към 
сгради от категории по пожарна опасност Ф5А 
и Ф5Б при спазване изискванията на чл. 291. 
Разрешава се пристрояване и встрояване 
на помещенията за закрити разпределител­
ни уредби, КРУ, трансформаторни постове, 
подстанции, комплектни трансформаторни 
постове и комплектни трансформаторни под­
станции в сгради от категории по пожарна 
опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и в сгради 
от клас на функционална пожарна опасност 
Ф1 – Ф4, при условие че са отделени със 
стени, изпълнени от строителни продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120.“
2. В основния текст на ал. 2 думите „поме­
щения за“ се заличават, а думите „уредби и 
трансформатори“ се заменят с „уредби, КРУ, 
трансформаторни постове, подстанции, комп­
лектни трансформаторни постове и комплектни 
трансформаторни подстанции непосредствено“.
§ 181. В чл. 372 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При встроени в сгради трансформатор­
ни постове с маслонапълнени трансформатори 
отворите към съседни помещения се защи­
тават до огнеустойчивост EI 60. Разрешава 
се свързване на помещенията за разпреде­
лителни уредби и табла ниско напрежение с 
евакуационен коридор в сградата посредством 
преддверия със стени с огнеустойчивост REI 
(EI) 120 и самозатварящи се врати с огнеус­
тойчивост EI 60.“
2. В ал. 2 след думите „пост с“ се добавя 
„евакуационен“ и накрая се добавя „и самозат­
варящи се врати с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2“.
§ 182. В чл. 375 след думите „V степен на 
огнеустойчивост“ се добавя „и от пожароне­
защитени стоманени конструкции“.
§ 183. В чл. 376 след думите „съседно по­
мещение“ се добавя „в сграда“.
§ 184. Член 378 се отменя.
§ 185. В чл. 381 навсякъде след означението 
„REI“ се добавя „(EI)“.
§ 186. В чл. 382, ал. 3 думите „пожарога­
сителни и пожароизвестителни инсталации“ 
се заменят с „пожарогасителни инсталации 
и пожароизвестителни системи“.
§ 187. Член 384 се отменя.
§ 188. В чл. 390 думата „взривоопасни“ се 
заменя с „експлозивоопасни“.
§ 189. В чл. 391, ал. 1 думата „взривоопас­
ни“ се заменя с „експлозивоопасни“.
§ 190. Член 392 се изменя така:
„Чл. 392. Минималните разстояния от вер­
тикалната равнина, преминаваща през оста 
на крайния проводник на въздушни линии с 
напрежение над 1000 V, до сгради от катего­
рии по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 
от III, IV и V степен на огнеустойчивост и от 
пожаронезащитени стоманени конструкции и 
до сгради от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4 се определят в съответствие 
с табл. 38.
Таблица 38
Напрежение на 
въздушната ли­
ния, от която се 
определя разстоя­
нието
Минимално разстояние в m от вертикалната равнина, преминаваща през оста на 
крайния проводник на въздушната линия, до:
производствени, селскостопански и складови сгради 
от категория по пожарна опасност и със степен на 
огнеустойчивост:
сгради от клас на функ­
ционална пожарна опас­
ност Ф1 – Ф4 със степен 
на огнеустойчивост:
Ф5В
Ф5Г и Ф5Д
I, II и III
IV и V и от 
пожароне­
защитени 
стоманени 
конструкции
III и IV и от по­
жаронезащитени 
стоманени кон­
струкции
V
III и IV и от по­
жаронезащитени 
стоманени кон­
струкции
V 
1
2
3
4
5
6
7
Над 1 до 20 kV 
4 
5
2
3
3
4
Над 20 до 110 kV
5
5
4
4
4
5
Над 110 до 220 kV
8
8
6
6
6
8
Над 220 до 400 kV
10
10
10
10
10
10
“