Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
1. работни проекти на токоизправителната
станция, на камерите на електрофилтрите и на
заземяващите устройства с направените изме-
нения при монтажа;
2. актове за изпълнените скрити работи;
3. паспорт на газоочистващия агрегат и акт
за проверка на херметичността на корпусите на
електрофилтрите;
4. акт за приемане на строителните конст-
рукции;
5. протоколи за проверка на заземителните
съпротивления, за ревизия на електрическите
съоръжения на токоизправителната станция и
за изпитване на трансформаторното масло;
6. протоколи за изпитване на уредбите под
напрежение “на въздух” (снемане на волтам-
перните характеристики);
7. техническите изисквания към основните
съоръжения на електрофилтрите, заводските
инструкции на монтираните съоръжения, спи-
сък на необходимите резервни части;
8. протоколи за заводските изпитвания на
трансформаторите, за проверка на измервател-
ните уреди и защитните устройства, за изпитва-
не на кабелите и електрическите агрегати с
постоянен ток.
Чл. 431. (1) Комплексното изпитване на всич-
ки уредби под напрежение “с въздух” и “с газ”
с включване в работа на механизмите за из-
тръскване или на промиващите устройства при
работната стойност на тока трябва да се извър-
шва в съответствие със заводските инструкции.
(2) В процеса на изпитването се снемат две
волтамперни характеристики за всеки елект-
рофилтър (или секция) “с въздух” и “с газ”.
Чл. 432. Електрофилтрите могат да бъдат
приети за експлоатация само след завършване
на пусково-настроечните работи след достига-
не на номиналните производствени показатели
на електрофилтрите при нормален работен ре-
жим на технологичните агрегати и при наличие
на инструкция за обслужване на уредбата.
Чл. 433. При приемане на съоръженията на
газоочистващите уредби след основен ремонт
освен проверката на всички работи за отстра-
няване на посочените в ремонтната ведомост
дефекти и електрически изпитвания на апара-
турата трябва да се проверяват още:
1. качеството на балансировката на механич-
ните токоизправители при нормална работа;
2. центровката на електродите чрез включ-
ване на напрежението на електрофилтрите и
снемане на волтамперните характеристики “с
въздух” и “с газ”, които не трябва да се отлича-
ват с повече от 10 на сто от съответните настро-
ечни характеристики, дадени в инструкциите
за обслужване на дадения тип електрофилтри;
3. поляритетът на електродите на електро-
филтъра;
4. регулирането на механичните токоизпра-
вители при работни условия (“с газ”);
5. действието на механизмите за изтръскване;
6. работата на прахоотстраняващите устройс-
тва и на промивните устройства;
7. защитните устройства (взривните клапа-
ни, автомати и др.);
8. херметичността на електрофилтрите и
газопроводите;
9. овлажнителните устройства;
10. автоматиката.
Чл. 434. Лицето, което отговаря за експлоа-
тацията на газоочистваща уредба, трябва да има
не по-ниска от четвърта квалификационна гру-
па по изискванията на нормативните актове по
безопасност на труда.
Чл. 435. Обслужването на газоочистваща
уредба се осъществява от дежурен персонал с
не по-ниска от трета квалификационна група
по изискванията на нормативните актове по
безопасност на труда.
Чл. 436. При еднолично дежурство на дежур-
ния персонал се забранява да използва ключо-
вете на килиите на токоизправителни агрегати
и на други места, където се намират съоръже-
нията за напрежение над 1000 V.
Чл. 437. (1) Не се разрешава на дежурния сам
да извършва каквито и да било работи освен
предвидените в местната инструкция за обслуж-
ване на електрофилтрите.
(2) Операциите по включването и изключва-
нето на електрическите агрегати и на системата
за постоянно напрежение, както и по включва-
нето на резервни агрегати могат да се изпълня-
ват от едно лице от оперативния персонал.
(3) Дежурният в газоочистваща уредба може
да бъде привлечен като второ лице при извър-
шване на операциите.
Чл. 438. Независимо от наличието на бло-
киращо заземяващо устройство при работа по
шините за постоянно напрежение трябва да се
поставят преносими заземления.
Чл. 439. Вътрешен преглед и ремонт на елек-
трофилтъра или на отделна негова секция трябва
да се извършват само под непосредственото
наблюдение или с участието на лицето, отго-
ворно за експлоатацията на електрофилтъра.
Чл. 440. Вътрешен преглед на електрофил-
търа или на отделна негова секция се допуска
да се изпълнява само при условие че електро-
филтърът се изключи от газа от двете страни с
плътни и изправни шибри или запушалки, че се
изключи напрежението, контролиращата сис-
тема се заземи и корпусът се вентилира до пъл-
но изхвърляне на остатъците от газ.
Чл. 441. При вътрешен преглед на електро-
филтър, през който преминава отровен газ или
взривоопасна смес, трябва да бъдат изпълнени
всички изисквани в чл. 440 мероприятия и ос-
вен това трябва да се направи анализ за липсата
на отровни газове в електрофилтъра.
Чл. 442. При работи в горната част на прахо-
улавящи електрофилтри трябва да се отварят
само горните люкове. Преди започване на ра-
боти в долната част на прахоулавящи електро-
филтри трябва да се изтръскат електродите и
да се почистят бункерите от прах.
Чл. 443. При пусково-настроечни работи или
при основни ремонти на електрофилтрите се
допуска работата на корониращите електроди
“с въздух” да се наблюдава през отворен люк на
корпуса на електрофилтрите. При това трябва
да се вземат мерки в люка да не попаднат стра-