Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  81
(2) При защита на резервоарите за ЛЗТ и ГТ 
с инсталации за пожарогасене или охлаждане 
(в комбинация или поотделно) на видно място 
се поставят инструкции, указващи начина на 
работа с инсталациите.
Чл. 49. (1) В процеса на експлоатация 
на технологичното оборудване се осигурява 
постоянна изправност на устройствата, га­
рантиращи ПБ при работа (дихателните и 
предпазните клапани, огнепреградителите, 
нивомерите, дренажните системи, отвеждащи­
те тръби, контролно-измервателните прибори, 
взривните мембрани и др.).
(2) Прегледите и ремонтите на оборудването 
се извършват в съответствие с изискванията 
на техническата му спецификация, инструк­
цията за експлоатация и технологичната 
документация.
(3) Резултатите от проверките на техно­
логичното оборудване по ал. 1 се отразяват 
в протоколи.
Чл. 50. (1) При изтичане на ЛЗТ, ГТ или ГГ 
от технологичното оборудване незабавно се 
предприемат мерки за спиране на изтичането 
и за осигуряване на ПБ.
(2) Напоената с ЛЗТ или ГТ топлоизола­
ция на технологичното оборудване се заменя 
незабавно след ликвидиране на повредите, 
предизвикали изтичането на продукт.
Чл. 51. Продуктите за боядисване, миене 
и за други цели, представляващи ЛЗТ или 
ГТ, се доставят в готов вид. Употребата и 
съхранението на тези продукти се извършват 
при спазване на правилата за ПБ съгласно 
техническите им спецификации.
Чл. 52. Разлетите ЛЗТ и ГТ и разсипани­
те твърди горими вещества и материали се 
събират и почистват незабавно.
Чл. 53. Празните съдове от използвани 
ЛЗТ, ГТ и ГГ се съхраняват плътно затворени 
на специално предназначени места, защите­
ни от прякото въздействие на източници на 
възпламеняване.
Чл. 54. Отработените ЛЗТ и ГТ се съхра­
няват в затворени съдове на определените за 
целта места.
Чл. 55. Не се разрешава:
1. съвместното съхраняване на съдове с ГГ, 
ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за 
кислород или въздух;
2. употребата на огън за откриване изти­
чането на ГГ от газопроводни инсталации и 
газови прибори;
3. изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната 
система с изключение на промишлената кана­
лизационна система за химически замърсени 
води, изпълнена в съответствие с изискванията 
на раздел IX от глава петнадесета на Наредба 
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар;
4. оставянето без наблюдение на запалени 
горелки и други нагревателни уреди, които не 
са осигурени с автоматика за спиране притока 
на гориво при изгасване на пламъка;
5. експлоатацията на оборудване, което не 
отговаря на изискванията на технологичните 
инструкции и техническите спецификации;
6. използването на открит огън за подгрява­
не на замръзнали участъци по тръбопроводи, 
транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ.
Раздел III
Изисквания при съхраняване, извършване на 
товарно-разтоварни работи и транспортиране 
на леснозапалими течности, горими течности, 
горими газове, горими материали и изделия 
и негорими материали в горима опаковка
Чл. 56. (1) Съхраняването на материалите 
в складовете от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.2 се извършва при спаз­
ване изискванията на глава петнадесета от 
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар и на указанията в 
инструкциите на производителя.
(2) В складови помещения без стелажи ма­
териалите се складират на фигури, местата на 
които се обозначават с ограничителни линии.
(3) Проходите в закритите складове, навеси, 
както и пространствата между фигурите на 
откритите площадки се поддържат свободни.
(4) Преди разтоварване на насипни горими 
материали и изделия мястото, което е опре­
делено за складиране, се почиства от други 
горими материали.
Чл. 57. (1) Веществата и материалите се 
класифицират и съхраняват въз основа на 
техните физико-химични свойства и пожарната 
им характеристика.
(2) При съхраняването на ЛЗТ, ГТ и ГГ 
и на горими материали и изделия, както и 
на негорими материали и изделия в горима 
опаковка се спазват изискванията и на съот­
ветните технологични инструкции.
Чл. 58. Местата в помещения от подклас на 
функционална пожарна опасност Ф5.1, които 
се предвиждат за обособяване на междинни 
(буферни) складове за горими материали и 
изделия и негорими материали и изделия 
в горима опаковка (суровини, полуготова и 
готова продукция) за еднодневна (24-часова) 
работа, се отделят с ограда от негорим ма­
териал.
Чл. 59. Площадките за складиране на 
дървен материал, въглища, бутилки с ГГ и 
съдове с ЛЗТ и ГТ се почистват от отпадъчни 
горими материали и тревна растителност или 
се покриват със слой от пясък или пръст.
Чл. 60. При аварийно изтичане на ГГ от 
бутилките същите незабавно се изнасят от 
помещението и се вземат мерки за обезопа­
сяването им.