Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 49

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  49  
пушвания) при спазване на проектните изис-
квания и указания по време на изграждането 
и техническата експлоатация;
4. да предотвратяват препълванията на 
сградните събирателни шахти от довеждащите 
безнапорни канализационни клонове;
5. да не нанасят повреди на съществува-
щите сгради, съоръжения и друга техническа 
инфраструктура;
6. да се спазват изискванията към канали-
зационната мрежа и съоръженията към нея, 
определени в разрешителното за заустване, 
издадено за канализационната система;
7. да са водонепропускливи;
8. да не създават условия за образуване 
на миризми;
9. да осигуряват безопасен достъп за под-
държане и експлоатация на мрежата.
(4) Напорната канализационна мрежа се 
проектира разклонена.
(5) Предвижда се автоматично превключ-
ване на напорните устройства към аварийно 
захранване в случай на прекъсване на елек-
трическия ток. 
(6) За сигнализиране при нарушения в екс-
плоатацията се проектира алармена система.
Чл. 71. При проектирането на напорни ка-
нализационни мрежи се предвиждат следните 
техни елементи:
1. сградни събирателни шахти за събиране 
на отпадъчните води от сградната инсталация;
2. помпи за създаване на необходимия на-
пор за транспортиране на отпадъчните води;
3. системи за сгъстен въздух (ако е необ-
ходимо промиване на мрежата със сгъстен 
въздух);
4. напорни тръбопроводи.
Чл. 72. (1) Сградните събирателни шахти 
се проектират за събиране по гравитационен 
начин на битовите отпадъчни води от една 
или повече сгради в зависимост от избраната 
производителност на помпите.
(2) При проектирането на сградните съби-
рателни шахти се предвиждат:
1. подходяща вентилация;
2. постоянно електрозахранване;
3. устройства за управление и алармена 
система;
4. устройство за контрол на нивото в съ-
бирателния резервоар за автоматично упра-
вление на помпите.
(3) Работният обем на събирателните шахти 
и предвижданото количество на отпадъчните 
води, което остава в тях след изпомпването, 
се предвиждат минимални така, че да не се 
нарушава нормалната работа на помпите.
(4) Аварийният обем може да бъде осигурен 
в събирателните шахти или във включващи-
те се в тях гравитационни канализационни 
клонове. Аварийният обем трябва да е равен 
най-малко на 25 % от средното денонощно 
количество на отпадъчните води, като се оп-
ределя над нивото на включване на помпите.
(5) Към смукателните тръбопроводи в 
събирателните шахти се монтират:
1. възвратна клапа – в началото на тръбо-
провода, когато е предвидено заливането на 
помпите да се извършва посредством прину-
дителното им напълване с вода;
2. спирателен кран – пред помпата, когато 
е предвидено естествено заливане.
(6) Дъното на събирателните шахти се 
проектира така, че да се осигури придвиж-
ване на утаените вещества към смукателния 
отвор на помпите.
(7) Събирателните шахти се проектират 
устойчиви на външни натоварвания и водо-
непропускливи. Конструкцията и покривът не 
трябва да допускат проникването на повърх-
ностни води в тях.
(8) Допуска се събирателните шахти да се 
изграждат вътре в сградите, като се вземат 
мерки да бъдат монтирани, покрити и изоли-
рани така, че да се предотврати предаването 
на шум, миризми и вибрации в сградите.
Чл. 73. (1) За напорните канализационни 
системи се предвиждат подходящи помпи в 
зависимост от параметрите на отпадъчните 
води и конкретните хидравлични условия.
(2) Помпите се монтират в събирателните 
шахти или извън тях, при самостоятелна или 
паралелна работа. За защита на помпените 
агрегати се предвиждат решетки преди тях 
или дробилки (режещи устройства).
(3) За осигуряване на непрекъснатата 
работа на помпите се предвижда резервно 
електрозахранване от втори независим енер-
гиен източник.
(4) Към напорните тръбопроводи се мон-
тират следните видове арматури:
1. възвратна клапа – след помпата;
2. спирателен кран – след клапата;
3. изпразнителни устройства – в най-ни-
ските точки с цел изпразване на отделни 
участъци от тръбопроводите;
4. вентили за изпускане или вкарване на 
въздух или комбинирани вентили (въздуш-
ници) – във високоразположените точки и в 
точки, установени при изследване на тръбо-
проводите на хидравличен удар.
(5) При проектирането на помпените 
агрегати се спазват изискванията на глава 
втора, раздел X.
Чл. 74. (1) За осигуряване движението на 
отпадъчните води може да се проектират по-
стоянни и подвижни компресорни станции, 
които да се включат в началото на напорните 
тръбопроводи.
(2) Станциите за сгъстен въздух се разпо-
лагат в подземни или наземни помещения. 
Когато те са проектирани като наземни съ-
оръжения, се вземат мерки за ограничаване