Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 67

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
g l,n
g
 – действителният коефициент на 
сумарна пропускливост на слънчева енергия 
при перпендикулярно лъчение; стойности на 
този коефициент са дадени в таблица 7.
Таблица 7
Видове прозрачни огражда­
щи елементи
Коефициент на сумарна 
пропускливост на слънче­
ва енергия ggl,n
Еднослойно остъкление
0,85
Двойно остъкление
0,75
Стъклопакет, двойно остъ­
кление с������������������
ъс����������������
 селективно нис­
коемисионно покритие
0,67
Тройно остъкление
0,70
Тройно остъкление с две се­
лективни 
нискоемисионни 
покрития
0,50
Сдвоен прозорец
0,75
10.2.3. Ефективна площ на непрозрачни 
ограждащи елементи
Топлинните печалби от слънчево греене 
върху непрозрачни ограждащи елементи при 
зимни условия са незначителни, когато същите 
са оцветени в светли тонове. Но през тъмни и 
лошо изолирани повърхности и особено през 
хоризонтални такива топлинните печалби от 
слънчево облъчване може да имат съществен 
дял в топлинния баланс на сградата.
При летни условия тези топлинни печалби 
се отчитат задължително.
Ефективната приемаща повърхност на не­
прозрачен ограждащ елемент Аsol се определя 
по формулата:
sol
S,c
se
c
c
A
α
R
U A
=
, m2	
(3.78),
където:
S,c
α
е коефициентът на поглъщане на слън­
чевата радиация от повърхността; стойности 
на коефициента за някои повърхности са 
дадени в таблица 8;
se
R
 – външното термично съпротивление 
на повърхността, определено по БДС EN ISO 
6946, m2K/W;
Uc – коефициентът на топлопреминаване 
на елемента, определен по БДС EN ISO 6946, 
W/m2K;
Ac – площта на елемента k, m2.
Таблица 8
Външна повърхност
Коефициент на 
поглъщане
a
На стени:
- светло оцветена
0,4
- по-матово оцветена
0,6
- по-тъмно оцветена
0,8
Керамична тухлена зидария
0,8
Керамична зидария със светла мазилка
0,6
На покрив:
- керемиденочервена
0,6
- тъмна повърхност
0,8
- метална (блестяща)  повърхност
0,2
- битумна покривна изолация (опесъ­
чена)
0,6
10.2.4. Топлинен поток от излъчване към 
небосвода
Топлинният поток от излъчване към не­
босвода Фr се определя по формулата:
r
se
c
c
r
er
Φ
R U A h Δθ
=
, W	
(3.79),
където:
se
R
е външното термично съпротивление 
на повърхността, определено по БДС EN ISO 
6946, m2K/W;
Uc – коефициентът на топлопреминаване 
на елемента, определен по БДС ISO 6946, W/
m2K;
Ac – площта на елемента k, m2;
hr – коефициентът на топлопредаване чрез 
излъчване от повърхността към небосвода, 
W/m2K;
er
Δθ
 – средната разлика между темпера­
турата на външния въздух и температурата 
на небосвода, К; приема се 11К.
Коефициентът 
r
h се изчислява по форму­
лата:
(
)
3
r
ss
h
4εσ θ
273
=
+
, W/m2K	
(3.80),
където:
ε e степента на чернота на повърхността;
σ =5,67×10 -8 W/m 2K4   –  константата на 
Стефан – Болцман;
ss
θ
 – средната аритметична стойност на 
температурата на повърхността и темпера­
турата на небосвода, °С; когато няма други 
данни, се приема 10 °С.
10.2.5. Фактори на засенчване на приема­
щата повърхност
10.2.5.1. Фактор на засенчване от външни 
причини
Факторът на засенчване ss
θ
на приемащата 
повърхност отразява намаляването на пада­
щата върху повърхността слънчева радиация 
в резултат на:
а) други сгради;
б) топографията (хълмове, дървета и др.);
в) козирки и други елементи на сградата.
Изчислява се по формулата:
sh
hor ov fin
F
F
F F
=
	
(3.81),
където:
hor
F
е факторът на засенчване от хоризонта;
ov
F
 – факторът на засенчване от козирки;
Ffin – факторът на засенчване от странич­
ни екрани.
Влиянието на засенчването от хоризонта 
зависи от ъгъла към хоризонта, т.е. от средния 
ъгъл към хоризонта от разглежданата фасада, 
както е показано на фиг. 3.  Стойности на Fhor 
в зависимост от ориентацията на прозорците 
за отоплителен период от октомври до април 
са дадени в таблица 9.