Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
(2) При реконструкции на съществуващи 
шахти на въздушници по външни водопро­
води и безнапорни разпределителни шахти 
се предвиждат компенсираща вентилацион­
на тръба с въздушен филтър и практически 
приложими мерки по ал. 1 за защита срещу 
достъп на околния въздух. 
(3) Вентилационните тръби на шахтите 
се оразмеряват за максималния дебит на 
изпускания и компенсиращ въздух по техно­
логично задание към проекта по част „ОВиК“ 
при спазване изискванията на действащите 
нормативни актове.
(4) Допуска се шахтите на изпразнителите, 
удароубивателите и напорните разпределител­
ни шахти да не бъдат защитени срещу достъп 
на околния въздух. 
Чл. 194.  (1)  Строителните отвори (външ­
ни и вътрешни врати, прозорци, отвори за 
преливни и изпразнителни тръби, вентила­
ционна система и др.) на новопроектирани 
и съществуващи регулиращи водонапорни 
съоръжения се защитават срещу достъп на 
околния въздух за работа при условия на 
инцидентно замърсяване на околната среда.
(2) Уплътняващите външни и вътрешни 
врати и прозорци срещу достъп на околния 
въздух се определят по проект на част „Ар­
хитектура“ при спазване изискванията на 
действащите нормативни актове и на техно­
логичното задание.
(3) Вентилационната система за подаване на 
външен въздух се оразмерява в съответствие 
с технологичното задание с дебит, равен на 
обема на водната и арматурната камера поот­
делно, и се предвижда въздушен пречистващ 
филтър (защитен детоксикиращ абсорбционен 
филтър, базиран на активен въглен или друг 
високоефективен въздушен филтър) за пре­
чистване на постъпващия в съоръжението 
външен атмосферен въздух. При необходи­
мост се проектира смукателно-нагнетателна 
вентилация по проект на част „ОВиК“ при 
спазване на действащите нормативни актове 
и на технологичното задание.
(4) На преливната система на регулиращите 
водонапорни съоръжения се предвижда воден 
затвор с височина най-малко 0,5 m.
Раздел IV
Помпени станции
Чл. 195. (1) Външните и вътрешните врати 
и прозорци, отвори за преливни и изпразни­
телни тръби, вентилационна система и други 
строителни отвори на новопроектираните и 
съществуващите помпени станции се проек­
тират да осигуряват защита срещу достъп на 
околния въздух при условия на инцидентно 
замърсяване на околната среда.
(2) Уплътняващите външни и вътрешни 
врати и прозорци срещу достъп на околния 
въздух се определят по проект на част „Ар­
хитектура“ при спазване изискванията на 
действащите нормативни актове и на техно­
логичното задание.
(3) Принудителната нагнетателно-смука­
телна вентилационна инсталация на защите­
ните срещу достъп на околния въздух помпе­
ни станции се проектира по проект на част 
„ОВиК“ с кратност на въздухообмена, изчислен 
на база топлоотделяне от съоръженията при 
спазване изискванията на действащите нор­
мативни актове и на технологичното задание.
(4) На отворите за постъпване на външен 
въздух по проект на част „ОВиК“ при спаз­
ване изискванията на действащите норматив­
ни актове и на технологичното задание се 
предвиждат въздушни пречистващи филтри 
(защитен детоксикиращ абсорбционен филтър, 
базиран на активен въглен или друг високо­
ефективен въздушен филтър) за пречистване 
на постъпващия в съоръжението външен 
атмосферен въздух.
Чл.  196. Всички помпени станции към 
водоснабдителните системи, проектирани за 
работа при условия на инцидентно замърсява­
не на околната среда, се осигуряват с двойно 
електрозахранване от два независими източ­
ника на електрическа енергия, като единият 
може да бъде дизел агрегат по проект част 
„Електрическа“ при спазване изискванията 
на действащите нормативни актове и на тех­
нологичното задание.
Раздел V
Пречиствателни станции
Чл. 197.  (1) За работа при условията на 
инцидентно замърсяване на околната среда се 
проектират само пречиствателните станции за 
питейни води (ПСПВ) към водоснабдителни 
системи с водовземане от повърхностни водо­
източници и неосигурени допълнителни неза­
висими подземни водоизточници с минимално 
водно количество съгласно изискванията на 
чл. 189 от тази глава. 
(2) В технологичните помещения на пре­
чиствателната станция, за чието обслужване 
е необходим персонал, се предвиждат мерки 
за защита срещу достъп на околния въздух 
в тях чрез:
1. уплътняващи врати и прозорци;
2. вентилационна инсталация, при която 
въздушният поток преминава през въздушен 
пречистващ филтър (защитен детоксикиращ 
абсорбционен филтър, базиран на активен 
въглен или друг високоефективен въздушен 
филтър) за пречистване на постъпващия в 
съоръжението външен атмосферен въздух;
3. подходящо уплътнени съдове (галони) 
за питейна вода за целите на покриване на 
питейните нуждите на персонала от вода в 
рамките за указаната продължителност на 
възможното замърсяване съгласно данните 
по чл. 188, ал. 2.