Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 55

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
Чл. 298. Технологичните съоръжения, по
които ще се работи по КИП и А, се обезопася-
ват от оперативния персонал на цеха/звеното,
на който тези съоръжения са зачислени.
Чл. 299. Забранява се:
1. извършването на профилактични и ре-
монтни работи по КИП и А на основни съоръ-
жения, когато работят в неустойчив режим
(пулсации, опасни вибрации, течове, огневи
огнища и др.);
2. използването на преносими уреди и съо-
ръжения с живак или живачни съединения, с
изключение на живачни термометри.
Раздел II
Електрозахранване на системите за КИП и А
и електрически измервания
Чл. 300. Електрозахранването на системите
за КИП и А се осъществява от централизирани
и местни електрически табла, захранвани от
разпределителни електрически уредби (РУ) с
напрежение до 1000 V.
Чл. 301. (1) При работа по електрически таб-
ла, захранващи системи на КИП и А се изисква:
1. лицата, които ги обслужват, да имат трета
квалификационна група по Правилника за без-
опасност при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и
по електрически мрежи;
2. тоководещите части, по които се работи, да
са изключени от напрежение и да има видимо
прекъсване на електрическите вериги от всички
страни, от където може да се подаде напрежение;
3. проверката за наличие на напрежение след
изключване да се извършва с указател за напре-
жение; забранява се проверка с пробни лампи.
(2) Разрешава се да не се изключват от нап-
режение достъпни за допиране тоководещи
части, в близост до които ще се работи, в слу-
чай, че те могат да се отделят със защитни ог-
раждения (мрежи, плътни изолиращи прегра-
ди, капачки и др.) и да са поставени предупре-
дителни табели “Не включвай! Работят хора!”.
(3) Замяната на стопяеми предпазители се
извършва само с изключване на напрежение-
то. Допуска се замяна без изключване на нап-
режението само на предпазители от закрит тип
с използване на защитни средства и при из-
ключен товар.
Чл. 302. При наличие на “земя” в постоян-
нотокови вериги до откриването и отстранява-
нето є се забранява допиране и работа по тях
без изключване на напрежението и без защит-
ни средства.
Чл. 303. (1) При работа по кабелни линии се
забраняват:
1. укрепването на кабел чрез окачване за
други кабели или тръбопроводи;
2. работата по кабелни глави и муфи на си-
лови кабели без изключване на напрежението
и без отсъединяване на неутралния проводник
от нулевата шина в таблото;
3. работата по група кабели в едно табло/
шкаф без пълно изключване на напрежението;
4. срязването на кабел от общ пакет без си-
гурно и точно определяне на кабела за срязване
(чрез проследяване или апаратура за търсене и
откриване на кабели);
5. срязването на кабел без предварително
пробождане до тоководещите жила, заземява-
не на срязващия инструмент и без ползване на
диелектрични ръкавици, боти, очила/маска.
(2) При работа по кабелни участъци в туне-
ли, шахти и естакади се спазват правилата за
безопасност за такъв вид съоръжения.
Чл. 304. Електрически измервания с прено-
сими уреди се извършват без наряд, при което:
1. проводниците за свързване към уредите са
с изолация, съответстваща на измерваното нап-
режение, с подходящи накрайници и с мини-
мално открити тоководещи части;
2. уредите за измерване на ток се свързват
към токовите вериги при изключено напре-
жение, а към токови трансформатори—при
предварително шунтиране на вторичните им
вериги.
Чл. 305. (1) Измерването на изолационно
съпротивление с мегаомметър се извършва от
обучени лица с трета квалификационна група.
(2) На електрически двигатели, отсъедине-
ни от захранващите кабели, изолационното
съпротивление може да се измерва еднолично.
Чл. 306. (1) Измерването на ток чрез прено-
сими токови трансформатори (токови клещи)
се извършва без наряд от две лица, едното от
които е наблюдаващ.
(2) Когато при измерването има опасност от
допиране на токовите клещи до неизолирани
тоководещи части, между тях се поставят прег-
ради от изолационен материал. 
(3) Измерването с токови клещи се извършва
с диелектрични ръкавици и предпазни очила.
Раздел III
Импулсни линии
Чл. 307. (1) При оперативно обслужване на
импулсни линии и заборни устройства за из-
мерване на налягане, дебит, ниво и концент-
рация на газове и течности персоналът на КИП
и А може да извършва манипулации с първите
по хода на флуида вентили само в присъствието
на персонал от цеха, който обслужва основните
съоръжения или тръбопроводи.
(2) По изключение персонал по КИП и А
може да отваря или затваря първични вентили
самостоятелно само с разрешение на начални-
ка на смяна на цеха/звеното, който обслужва
основните съоръжения.
(3) Манипулациите с вентилите се запис-
ват в оперативните дневници и на двамата на-
чалници на смяна—по КИП и А и на основния
цех/звено.
Чл. 308. (1) При продухване на импулсни
линии се спазва: