Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 93

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  93  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11. Краят 
на 
платното 
на 
вътрешнообектови автомо-
билни пътища и тези, об-
служващи съседни обекти
15
12
10
20
15
12
35
30
25
25
20
18
12. Границите на горски мест-
ности и посевни участъци
40
35
30
40
35
30
50
45
35
40
35
30
13. Въздушни електропроводи
Най-малко 1,5 пъти височината на стълба
Таблица 49
№ 
по
ред
Съседни сгради и съоръжения
Минимални разстояния в m от сградите и съоръженията до стените на резервоарите в зависимост 
от вместимостта на единичните резервоари в m3 и пламната температура на течността, °С
до 5000 m3
от 5001 до 15 000 m3
от 15 001 до 50 000 m3
над 50 000 m3
до 55°С
от 55 
до 
120°С
над 
120°С
до 55°С от 55 до 
120°С
над 
120°С
до 55°С
от 55 
до 
120°С
над 
120°С
до 
55°С
от55 
до 
120°С
над 
120°С
1.
Разливни помещения и пом-
пени станции за ЛЗТ и ГТ и 
възлите за управлението им
10
10
8
15
12
10
20
18
15
30
25
20
2.
Сгради и съоръжения от ка-
тегория по пожарна опасност 
Ф5Г (с употреба на открит 
огън)
30
25
20
40
35
30
60
55
45
60
55
45
3.
Други сгради и съоръжения на 
територията на склада
25
20
18
30
25
20
35
30
25
40
35
30
4.
Гаражи и открити площадки за 
гариране на бензиновози, газо-
вози и др.
30
25
20
40
35
30
60
55
45
60
55
45
5.
Границите на открити складове 
за дървен, пластмасов и друг 
горим амбалаж
50
45
35
60
55
45
60
55
45
70
60
50
6.
Хранилища, навеси и открити 
площадки за  съхраняване на 
ЛЗТ и ГТ в съдове
20
18
15
30
25
20
30
25
20
40
35
30
7.
Оста и хидрантите на желе-
зопътни наливно-изливни ус-
тройства
20
18
15
25
20
18
30
25
20
35
30
25
8.
Автоналивно-изливни устрой-
ства
20
18
15
20
18
15
25
20
18
25
20
18
9.
Корпусът на танкера и налив-
но-изливните 
устройства 
на 
пристана
50
45
35
50
45
35
60
55
45
90
80
65
10.
Оста на коловози, обслужващи 
други  железопътни наливно-
изливни устройства
20
18
15
20
18
15
25
20
18
30
25
20
11.
Оста на други  вътрешнообек-
тови железопътни коловози
25
20
18
30
25
20
35
30
25
35
30
25
12.
Краят на платното на вътреш-
нообектови автомобилни пъ-
тища
20
18
15
20
18
15
30
25
20
30
25
20
13.
Помпени станции, подстъпи 
и площадки за засмукване на 
вода от водоемите за пожаро-
гасене
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
14.
Въздушни електропроводи
Най-малко 1,5 пъти височината на стълба
Таблица 50
№ 
по 
ред
Съседни сгради и съоръ-
жения
Минимални разстояния в m от съседните сгради и съоръжения до:
хидрантите на автоналив-
но-изливни устройства за 
течности с пламна тем-
пература
оста и хидрантите на 
железопътни наливно-
изливни устройства за 
течности с пламна тем-
пература
корпуса на танкера и 
наливно-изливните ус-
тройства на пристана за 
течности с пламна тем-
пература
границите на открити 
площадки, навеси и хра-
нилища за течности с 
пламна температура
до 55°С от 55 до 
120°С
над 
120°С
до 
55°С
от 55 до 
120°С
над 
120°С
до 55°С от 55 до 
120°С
над 
120°С
до 55°С от 55 до 
120°С
над 
120°С
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Разливни помещения и 
помпени станции за ЛЗТ и 
ГТ и възлите за управле-
нието им
10
8
5
15
12
10
20
18
15
15
12
10
2.
Сгради и съоръжения от 
категория 
по 
пожарна 
опасност Ф5Г (с употреба 
на открит огън)
25
20
18
30
25
20
40
35
30
30
25
20