Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 71

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
(3) Казаните на еднофазните трансформато-
ри и реактори се маркират с определените по
стандарт цветове за съответните фази.
(4) Трансформаторите и реакторите, монти-
рани на открито, се боядисват със светли бои без
метални включвания, устойчиви на влиянията
на атмосферата и на трансформаторното масло.
Чл. 609. (1) Захранването на електродвига-
телите, задвижващи охладителните устройства
на трансформаторите (реакторите), се осъщес-
твява като правило от два източника.
(2) Захранването на електродвигателите,
задвижващи охладителните устройства на тран-
сформаторите (реакторите) с принудителна
циркулация на маслото, се осъществява със
задължително използване на АВР.
Чл. 610. (1) Стъпалните регулатори, регули-
ращи напрежението на трансформаторите под
товар, се поддържат постоянно включени в ав-
томатичен режим на управление и с изправни
броячи, отчитащи броя на превключванията.
(2) Допуска се при колебания на напрежени-
ето в граници, допустими за потребителите,
автоматичният режим на регулиране да се за-
мени с ръчно дистанционно управление.
Чл. 611. Вентилационните уредби в трансфор-
маторните подстанции и трафопостове осигуря-
ват работа на трансформатора при всички нор-
мирани режими на работа и годишни сезони.
Чл. 612. (1) Охлаждащите системи на тран-
сформатори и реактори с принудителна цирку-
лация на въздуха и маслото и на трансформато-
рите с принудителна циркулация на водата и
маслото се включват (изключват) автоматич-
но едновременно с включването (изключване-
то) на трансформатора или реактора.
(2) Принудителната циркулация на маслото
се осъществява непрекъснато независимо от
големината на товара.
(3) Не се допуска експлоатация на трансфор-
маторите и реакторите с принудително охлаж-
дане без включени в работа сигнализации за
спиране циркулацията на маслото, охлаждаща-
та вода или за спиране на вентилаторите.
Чл. 613. (1) Допуска се работа на трансфор-
маторите с принудително въздушно охлаждане
на маслото (принудителна циркулация на въз-
духа и естествена циркулация на маслото) с
изключени вентилатори, когато:
1. товарът е по-нисък от номиналния и тем-
пературата на горните слоеве на маслото е не
по-висока от +55 °С;
2. температурата на околния въздух е отри-
цателна и температурата на маслото е не по-
висока от 45 °С (независимо от товара).
(2) Въздушното охлаждане се включва авто-
матично при достигане температура на маслото
+55 °С или при достигане на номиналния товар
независимо от температурата на маслото.
Чл. 614. (1) За трансформаторите с водно
охлаждане на маслото налягането на маслото в
маслоохладителите трябва да бъде по-високо
от налягането на циркулиращата вода в тях с не
по-малко от 20 kРа.
(2) Системата на циркулацията на водата се
включва след включването на маслената пом-
па при температура на горните слоеве на мас-
лото не по-ниска от +15 °С и се изключва при
понижаване температурата на маслото до
+10 °С, ако няма други изисквания на завода
производител.
Чл. 615. Нивото на маслото в разширителя
на неработещия трансформатор (реактор) се
поддържа на контролната черта, съответства-
ща на температурата на маслото в трансформа-
тора (реактора).
Чл. 616. При обявен (номинален) товар на
трансформатора температурата на горните сло-
еве на маслото не може да бъде по-висока от
следните стойности за трансформатори и реак-
тори (ако заводите производители не предпис-
ват други температури):
1. при принудителна циркулация на въздуха
и маслото +75 °С;
2. при естествено маслено охлаждане и прину-
дително въздушно охлаждане на маслото +95 °С;
3. при принудителна циркулация на водата и
маслото температурата на маслото на входа в
маслоохладителя не трябва да превишава +70 °С.
Чл. 617. (1) Допуска се работа на трансформа-
торите с напрежение, по-високо от номиналното:
1. продължително—до 5 на сто—при товар
не по-голям от номиналния, и до 10 на сто—при
товар не по-голям от 0,25 от номиналния;
2. кратковременно (до 6 часа в денонощие-
то)—до 10 на сто, при товар не по-голям от
номиналния.
(2) В аварийни условия—в съответствие с
изискванията на завода производител.
(3) За трансформатори, които работят в блок
с генератори, автотрансформатори без откло-
нения в звездния център и за последователно
включени регулиращи (волтодобавъчни) тран-
сформатори, се допуска продължително преви-
шаване на напрежението до 10 на сто над номи-
налното при товар не по-голям от номиналния.
(4) За автотрансформатори с отклонения в
звездния център за регулиране на напрежение-
то или предназначени за работа с последова-
телни регулиращи трансформатори допустимо-
то превишаване на напрежението се определя
по данни на завода производител.
(5) За трансформатори с напрежение 400 kV
и по-високо се допуска повишаване на напре-
жението над номиналното до 5 на сто.
Чл. 618. (1) Маслените трансформатори до-
пускат продължително претоварване на всяка от
намотките по ток до 5 на сто от номиналния ток
на съответното отклонение, ако напрежението
на отклонението не превишава номиналното.
(2) Освен по ал. 1 трансформаторите в зави-
симост от работния режим допускат системни
претоварвания, чиито стойности и продължи-
телност се определят от местната инструкция
за експлоатация на трансформаторите и от
инструкциите на завода производител.
(3) Допустимите продължителни претовар-
вания за сухи трансформатори се установяват
по инструкциите на завода производител.
(4) При автотрансформаторите, към чиито
намотки ниско напрежение са включени гене-
ратори, синхронни компенсатори или опреде-
лен товар, се контролира токът в общата част
на намотките с високо напрежение.