Държавен вестник, бр. 76, 2019 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
„(3) Когато схемата на присъединяване на 
обект на клиент осигурява втора или по-висока 
категория по осигуреност на електрозахран­
ването, в т.ч. присъединяване при разкъсване 
на електропровод, съответният оператор не 
заплаща цена за достъп и пренос през съоръ­
женията, собственост на този клиент.“
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 9 след думите „ал. 5“ се добавя 
„и ал. 6“.
2. В ал. 11 изречение второ се изменя така: 
„Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при 
необходимост от съгласуване с друг оператор 
срокът се удължава със срока на необходи­
мото съгласуване, но не повече от 30 дни от 
представяне на проектите.“
§ 17. В чл. 59 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се заличава.
2. В ал. 2 думите „30-дневен“ се заменят 
с „14-дневен“.
3. В ал. 5 думите „60 дни“ се заменят с 
„14 дни“.
§ 18. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Договорът за присъединяване 
към електрическата мрежа се прекратява 
след изпълнение на задълженията по него 
и представяне на документ за въвеждане в 
експлоатация на съоръженията за присъеди­
няване и на електрическата централа, издаден 
при условията и по реда на ЗУТ.
(2) Техническите параметри и условия от 
договора за присъединяване, при които е 
присъединена електрическата централа, се 
посочват и в договорите за достъп и пренос.
(3) Когато схемата на присъединяване на 
обект на производител на електрическа енергия 
отговаря на критерий n-1 или по-висок, пре­
носният оператор не заплаща цена за достъп 
и пренос през съоръженията, собственост на 
този производител.“
§ 19. В чл. 72 ал. 2 и 3 се заличават.
§ 20. В чл. 75 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1, в края на изречението се добавя 
„в съответствие с ПУЕЕС“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Условията за присъединяване включват 
технически изисквания:
1. към електрическите уредби на електри­
ческата централа;
2. към генериращите модули, параметрите 
и режимите на работа;
3. към регулиращите и управляващите сис­
теми, свързани с участието в поддържането 
на честотата и управлението на активната 
мощност;
4. към регулиращите и управляващите 
системи, свързани с участието в поддържа­
нето на напрежението и управлението на 
реактивната мощност;
5. към релейните защити и автоматики за 
противоаварийно управление;
6. към обмена на информация и управление 
в реално време, налагани от автоматизираната 
система за диспечерско управление (АСДУ) 
на електроенергийната система;
7. към резервния източник за захранване 
на собствените нужди на производителя;
8. към средствата за търговско измерване 
на електрическа енергия;
9. към качеството на произвежданата елек­
трическа енергия.“
§ 21. В чл. 77 ал. 5 се изменя така:
„(5) Информацията по чл. 52, ал. 1, т. 3 
включва и следните проектни технически 
данни за основните съоръжения:
1. генериращи модули – номинални пара­
метри, режими на работа, честотен диапазон, 
диапазони по активна и реактивна мощност, 
основни динамични параметри и характе­
ристики;
2. основни данни за регулиращите и упра­
вляващите системи, възможности за участие 
в поддържането на честотата и напрежението, 
възможности за участие в противоаварийното 
управление, възможности за обмен на данни 
и команди с мрежовия оператор, резервни из­
точници за захранване на собствените нужди;
3. повишаващи (блочни) трансформато­
ри – тип и основни данни;
4. описание на допълнителните средства 
за регулиране на реактивната мощност и 
устройства за изкуствен инерционен момент 
при парковите модули;
5. главна електрическа схема на централата 
и описание на собствените нужди.“
§ 22. В чл. 78 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди включване на генериращ модул 
на електрическа централа в паралел с мре­
жата на мрежовия оператор производителят 
представя следните основни данни:
1. потвърждаване или актуализиране на 
данните по чл. 77;
2. копие на заводската документация и 
протоколите от изпитанията на генерира­
щите модули с подробни технически данни 
от производителя (номинални електрически 
параметри, характеристики, реактанси, вре­
меви константи, параметри за устойчивост); 
3. копие на заводските протоколи от изпи­
танията на силовите трансформатори;
4. данни от тестове, настройки и харак­
теристики, зададени от мрежовия оператор, 
в съответствие с изискванията на ПУЕЕС.“
2. В ал. 3, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) производител, тип, принципна схема 
на възбудителната система и регулаторите на 
възбуждане, схема на резервиране;“.
3. В ал. 3, т. 2 буква „а“ се изменя така: