Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 43

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
4.3. Устройствата за аварийно изключване тряб-
ва да действат възможно най-пряко върху съот-
ветните тоководещи проводници на захранването,
както и да позволяват прекъсване на захранването
само с едно действие.
4.4. Действието на устройствата за аварийно
изключване не трябва да предизвиква друга опас-
ност и да не влияе върху комплекса от необходими
мерки за отстраняване на опасността.
4.5. Устройства за аварийно спиране се пред-
виждат, когато движенията, породени по електри-
чески път, могат да създават опасност.
5. Функционално изключване
5.1. Основни положения
5.1.1. За всяка електрическа верига, за която е
необходимо независимо от другите части на уред-
бата изключване, се предвижда устройство за фун-
кционално изключване.
5.1.2. Не е задължително устройствата за функци-
онално изключване да прекъсват всички тоководещи
проводници на съответната верига. Във веригата на
неутралния проводник не трябва да има еднополюс-
но устройство за функционално изключване.
5.1.3. В общия случай едно съоръжение, изисква-
що функционално изключване, трябва да се управ-
лява от подходящо устройство за функционално из-
ключване. С едно устройство за функционално изк-
лючване може да се управляват и повече съоръже-
ния, ако се предвижда те да работят едновременно.
5.1.4. Инсталационните щепсели и контакти с
номинален ток до 16 А включително могат да се
използват за функционално изключване.
5.1.5. Устройствата за функционално изключва-
не, които осъществяват превключване към различ-
ни източници за захранване, обхващат всички то-
ководещи проводници и не позволяват паралелно
включване на източниците, освен ако уредбата е
проектирана специално за такъв режим. В такъв
случай не трябва да има никакво устройство за ра-
зединяване на обединените защитни и неутрални
проводници РЕN или на защитните проводници.
5.2. Вериги за управление (помощни вериги)
Веригите за управление се проектират, изпъл-
няват и защитават така, че да се ограничат опас-
ностите, произтичащи от дефект на изолацията
между веригата за управление и достъпни токо-
проводими части, които биха могли да предизви-
кат неправилно действие на управляваното съоръ-
жение (например непреднамерено задействане).
5.3. Управление на електродвигатели
5.3.1. Веригите за управление на електродвига-
телите се проектират така, че след спиране вслед-
ствие на спадане или отпадане на напрежението
да е невъзможно автоматично повторно пускане
на електродвигателите, ако то може да предизви-
ка опасност.
5.3.2. Когато за един електродвигател е предви-
дено електрическо спиране с противовключване,
се вземат предпазни мерки за избягване на промя-
на на посоката на въртене в края на спирането, ако
такава промяна може да предизвика опасност.
5.3.3. Когато безопасността зависи от посоката
на въртене на електродвигателя, се вземат мерки
за избягване на работа в обратна посока, предиз-
викана например от промяна на реда на фазите.
Приложение № 7
към чл. 37
Заземителни устройства и защитни проводници
1. Общи положения
Характеристиките на заземителните устройс-
тва трябва да съответстват на изискванията за
безопасност и за функциониране на електрическа-
та уредба. Връзките между заземителите, заземи-
телните проводници, защитните проводници и
проводниците за изравняване на потенциалите са
представени схематично на фигурата.
Схематично представяне на връзките на заземители,
заземителни проводници, защитни проводници и про-
водници за изравняване на потенциалите: 1—защитен
проводник; 2—главен проводник за изравняване на по-
тенциалите; 3—заземителен проводник; 4—проводник
за допълнително изравняване на потенциалите; В—глав-
на защитна клема; М—достъпна токопроводима част;
С—токопроводима част, външна за електрическата
уредба; Р—главна метална водопроводна инсталация;
Т—заземител
2. Свързвания със земята
2.1. Заземителни устройства
2.1.1. Заземителните устройства се използват
едновременно или поотделно за целите на защита-
та или за функционирането в зависимост от изис-
кванията към уредбата.
2.1.2. Заземителните устройства се проектират
и изграждат така, че:
а) стойността на съпротивлението на заземя-
ването да отговаря на изискванията за безопас-
ност и за функциониране на уредбата и на очаква-
нията за дългосрочна ефективност;
б) токовете, които протичат при повреда към
земята, и токовете на утечка да могат да протичат
безопасно и по-специално от гледна точка на тер-
мични, термомеханични и електромеханични сму-
щаващи въздействия;
в) да имат необходимата здравина или да при-
тежават допълнителна механична защита съобраз-
но условията на външни въздействия.
2.1.3. За защита срещу риска от увреждания
вследствие на електролитни ефекти се вземат съ-
ответните мерки.
2.2. Заземители