Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 4

С Т Р .  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
2. нежилищни сгради и административни
сгради;
3. жилищни сгради;
4. потребители за стопански нужди I катего-
рия със задължително резервно захранване;
5. здравни заведения, детски градини, учи-
лища и обслужващи звена по смисъла на Зако-
на за народната просвета и заведения за соци-
ални услуги по смисъла на Закона за социално
подпомагане.
(4) Възстановяване на топлоснабдяването
след отпадане на ограничителния режим се
извършва в ред, обратен на реда по ал. 3.
Г л а в а  п е т а
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ
ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 16. (1) Присъединяването на обектите
на потребителите и производителите към топ-
лопреносната мрежа се извършва след после-
дователно извършване на:
1. предварително проучване и уточняване
на техническите условия за присъединяване,
извършвано от топлопреносното предприятие,
към чиято мрежа ще се осъществи присъеди-
няването;
2. изготвяне на инвестиционни проекти за
изграждане или разширение на присъединява-
ния обект;
3. сключване на договор за присъединяване
между топлопреносното предприятие и произ-
водител и/или потребител на топлинна енергия.
(2) Инвестиционните проекти за изгражда-
не или разширение на присъединявания обект
се изготвят въз основа на предварителните про-
учвания по ал. 1, т. 1.
(3) Договорът за присъединяване се сключ-
ва след одобряването на инвестиционните про-
екти и преди издаването на разрешение за стро-
еж за изграждане или разширение на присъеди-
нявания обект.
Чл. 17. (1) Лица, които искат присъединява-
не към топлопреносната мрежа на новоизграж-
дащи се и съществуващи обекти, подават в топ-
лопреносното предприятие писмена молба за
проучване на условията и начина на присъеди-
няване на обекта към топлопреносната мрежа.
За изградени обекти, които подлежат на топ-
лоснабдяване, се предоставят одобрени инвес-
тиционни проекти или екзекутивна документа-
ция на инсталацията за отопление и битово
горещо водоснабдяване.
(2) Писмената молба се подава по образец,
изготвен от съответното топлопреносно пред-
приятие. Към молбата се прилага документ за
платена цена за проучването за присъединяване.
(3) Топлопреносното предприятие прави
проучване и дава писмено становище за усло-
вията за присъединяване към топлопреносната
мрежа:
1. в едномесечен срок от датата на получаване
на молбата за присъединяване на потребител;
2. в тримесечен срок от датата на получаване
на молбата за присъединяване на производител.
(4) Писменото становище по ал. 3 се връчва
на заинтересуваното лице срещу подпис или се
изпраща по пощата—препоръчано или с обрат-
на разписка.
(5) В становището по ал. 3 топлопреносно-
то предприятие посочва възможностите за при-
съединяване на обекта, определя технически-
те условия за присъединяване и срока за при-
съединяване.
(6) Топлопреносното предприятие може да
откаже присъединяване на производител или
потребител в случаите, предвидени в ЗЕЕЕ, или
когато лицето, поискало проучването, не пре-
достави необходимите документи по наредба-
та или не спази техническите условия за при-
съединяване, като мотивира писмено причи-
ните за отказ.
Чл. 18. (1) Инвестиционните проекти за при-
съединителни топлопроводи и на съоръженията
към тях, на абонатните станции и на инсталаци-
ите на потребителите, ползващи топлинна енер-
гия, се проверяват предварително от топлопре-
носното предприятие независимо от съгласува-
нията, изисквани от други нормативни актове.
(2) При реконструкция или разширение на
присъединителни топлопроводи и на съоръже-
нията към тях, на абонатни станции и на инста-
лации, с които се изменят определените техни-
чески условия за присъединяване, лицето по
чл. 17, ал. 1 трябва да получи ново писмено ста-
новище от топлопреносното предприятие с тех-
нически условия за присъединяване към топ-
лопреносната мрежа.
(3) Устройството на изградените или рекон-
струираните присъединителни топлопроводи и
съоръженията към тях, на абонатните станции
и на инсталациите на лицето по чл. 17, ал. 1 тряб-
ва да съответства на техническите условия за
присъединяване и на проверената проектна до-
кументация.
Чл. 19. (1) В процеса на строителството ли-
цето по чл. 17, ал. 1 е длъжно да осигурява дос-
тъп на упълномощени представители на топ-
лопреносното предприятие до съоръженията в
мястото на присъединяването в съответствие
със сключения договор за присъединяване.
(2) Лицето по чл. 17, ал. 1 е длъжно да осигу-
рява за ползване от топлопреносното предприя-
тие копия от екзекутивни чертежи и характерис-
тики на съоръженията и протоколи от изпитва-
ния и настройки за целите на присъединяването.
Чл. 20. (1) Изпитване и настройка на присъ-
единителния топлопровод, на съоръженията
към него и на абонатната станция се извършват
от топлопреносното предприятие по писмено
искане на лицето по чл. 17, ал. 1.
(2) Лицето по чл. 17, ал. 1 няма право да из-
вършва промяна в установената настройка на
съоръженията по ал. 1 без съгласието на топ-
лопреносното предприятие.