Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  81
вите съоръжения и инсталации за втечнени 
въглеводородни газове, приета с Постановле­
ние № 243 на Министерския съвет от 2004 г. 
(обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 
от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 
2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);
3. съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, 
по-големи от допустимите, съгласно Наредба 
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар;
4. оставяне без наблюдение на отоплител­
ни и нагревателни уреди и съоръжения (с 
изключение на такива с автоматичен режим 
на работа, осигурени със съответната защита);
5. възпрепятстване на достъпа до електри­
ческите табла, пожарогасителите, вътрешните 
пожарни кранове и местата за управление 
на ПИС, ПГС и системите за управление на 
огън и дим;
6. нарушаване на целостта и промяна на 
конструкцията на димоотводи, въздухопроводи 
и комини, както и използването им за други 
цели, несвързани с предназначението им;
7. влагане на продукти за покрития на 
вътрешни и външни повърхности, както и за 
технологични инсталации, уредби и съоръже­
ния (вентилационни, отоплителни, електри­
чески и др.), които са с класове по реакция 
на огън, несъответстващи на определените в 
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар, при извършване 
на текущи ремонти или на строителни и 
монтажни работи, за които не се изисква 
разрешение за строеж съгласно глава осма, 
раздел ІІІ от ЗУТ.
Чл. 33. При организиране на мероприятия 
и извършване на дейности, с които временно 
се променя нивото на пожарната опасност 
на обектите, се разработват и представят в 
съответната РСПБЗН планове за осигурява­
не на ПБ, като задължително се осигуряват 
условията за безопасна евакуация при спаз­
ване изискванията на глава седма от Наредба 
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар и изискванията на тази наредба.
Чл. 34. По време на експлоатация не се 
разрешава:
1. използване на сградите и помещенията 
не по предназначение, в нарушение на норма­
тивно установените изисквания за безопасност 
при пожар;
2. заключване (блокиране в затворено поло­
жение) на вратите по пътищата за евакуация 
от обекти в работно време и в извънработно 
време, когато в тях пребивават хора;
3. поставяне на материали и оборудване, 
както и изграждане на други препятствия в 
коридорите, пожарозащитните преддверия, 
стълбищата, рампите и по другите пътища 
за евакуация в обектите, с които се намаля­
ва широчината на евакуационните пътища, 
увеличава се дължината на маршрутите за 
евакуация или се създават предпоставки за 
затрудняване на безопасната евакуация.
Раздел IV
Изисквания при поддръжката на техническите 
инсталации (eлектрически, отоплителни и 
вентилационни инсталации)
Чл. 35. Всички неизправности в електриче­
ските инсталации и съоръжения, които могат 
да предизвикат искрене, късо съединение, 
нагряване на изолацията на кабелите и про­
водниците, отказ на автоматични системи за 
управление и др., се отстраняват незабавно.
Чл. 36. След приключване на работния 
ден захранването на електрическите вериги, 
с изключение на това, предвидено за захран­
ване на консуматори с непрекъснат режим 
на работа, се изключва.
Чл. 37. При експлоатацията на обектите, 
при извършването на текущи ремонти и при 
поддържането на електрическите инсталации, 
уреди и съоръжения не се разрешава:
1. използването на нестандартни и подси­
лени предпазители в електрическите табла;
2. съхраняването на материали или престоят 
на транспортни и други технически средства 
върху ревизионните шахти на тунели с елек­
трически кабели, в помещенията на главните 
разпределителни табла, както и разполагането 
на горими материали на разстояние, по-малко 
от 1 m, от главни и разпределителни елек­
трически табла;
3. нарушаването на степента на защита на 
електрическите съоръжения (IP) и катего­
рията на взривозащитата на електрическите 
съоръжения, работещи в места от групи „По­
вишена пожарна опасност“ и „Експлозивна 
опасност“ съгласно глава дванадесета от 
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар;
4. полагането на проводници и монтирането 
на елементи на електрическите инсталации в 
нарушение на изискванията, определени в глава 
дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
5. нарушаването на инструкциите на про­
изводителите за монтаж и експлоатация на 
електрически съоръжения и изделия;
6. използването на електронагревателни 
уреди (ютии, котлони, бързовари и други 
подобни) извън специално оборудваните за 
тази цел непожароопасни места, определени 
със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4.
Чл. 38. (1) Преди настъпване на есенно-
зимния период отоплителните уреди и съо­
ръжения се проверяват и при необходимост 
се ремонтират за осигуряване на пожарната 
им безопасност.