Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Чл. 619. (1) При аварийни режими се допуска
кратковременно претоварване на трансформа-
торите с ток,  по-висок от номиналния,  при всич-
ки системи на охлаждане независимо от продъл-
жителността на предходните товари и темпера-
тури на охлаждащата среда в следните граници:
Маслени трансформатори
Токово
претоварване, %
30
45
60
75
100
Продължителност
на претоварва-
нето, min
120
80
45
20
10
Сухи трансформатори
Токово
претоварване, %
20
30
40
50
60
Продължителност
на претоварва-
нето, min
60
45
32
18
5
(2) Допуска се претоварване на маслените
трансформатори над номиналния ток до 40 на
сто с общо денонощно времетраене не повече
от 6 часа в продължение на 5 денонощия по-
ред, при условие че началният коефициент на
натоварване не е по-голям от 0,93 и всички ох-
лаждащи системи на трансформатора се изпол-
зват напълно.
Чл. 620. (1) За трансформатори с принуди-
телно охлаждане на маслото при аварийно из-
ключване на всички вентилатори се допуска ра-
бота с номинален товар в зависимост от темпе-
ратурата на околния въздух в продължение на:
Температура
на околния
въздух, °С
—15
—10
0
+10
+20
+30
Допустима
продължи-
телност на
работа, h
60
40
16
10
6
4
(2) За трансформатори и реактори с прину-
дителна циркулация на водата или въздуха и
маслото се допуска, при прекъсване на прину-
дителното охлаждане, работа с номинален то-
вар в продължение на 10 min, а в режим на пра-
зен ход за трансформатора—работа в продъл-
жение на 30 min.
(3) При пълно или частично изключване на
вентилаторите или прекъсване на циркулация-
та на охлаждащата вода със запазване циркула-
цията на маслото се разрешава продължителна
работа с намален товар при температура на гор-
ните слоеве на маслото не по-висока от +45 °С.
(4) Трансформаторите с насочена цирку-
лация на маслото в намотките се експлоати-
рат в съответствие с инструкцията на завода
производител.
Чл. 621. (1) Включването на трансформато-
рите на обявен товар се допуска:
1. със системи на естествено маслено охлаж-
дане или принудително въздушно охлаждане на
маслото—при всички отрицателни температури;
2. със системи на охлаждане чрез принуди-
телна циркулация на водата или въздуха и мас-
лото—при температури на околния въздух не
по-ниски от—25 °С.
(2) Допуска се в аварийни условия включва-
нето на трансформаторите на пълен товар не-
зависимо от температурата на околния въздух.
Чл. 622. (1) Стъпалните регулатори, регули-
ращи напрежението на трансформаторите под
товар, могат да се включват в работа при тем-
пература на горните слоеве на маслото, по-ви-
сока от —20 °С.
(2) Експлоатацията на стъпалните регула-
тори се извършва в съответствие с инструкци-
ята на завода производител.
Чл. 623. (1) За всяка електрическа уредба се
определя броят на едновременно работещите
трансформатори за най-икономична работа в
зависимост от товарния график и сигурността
на захранване на потребителите.
(2) В електроразпределителните мрежи с
напрежение до 20 kV включително се извърш-
ват измервания на товарите и напреженията на
трансформаторите не по-малко от 2 пъти в го-
дината в периодите на максимални и минимал-
ни товари.
Чл. 624. (1) Звездните центрове на намотки-
те за напрежение 110 kV и по-високо на авто-
трансформатори и реактори, както и на транс-
форматори с напрежение 220 kV и по-високо
работят в режим на директно заземяване.
(2) Трансформаторите с напрежение 110 kV
и 220 kV с изпитателно напрежение на звездния
център съответно 100 kV и 200 kV могат да
работят с изолиран звезден център, при усло-
вие че е защитен с вентилен отвод.
Чл. 625. (1) При задействане на сигнализаци-
ята на газовото реле се извършва външен оглед
на трансформатора (реактора) и се взема проба
от газ от релето за анализ и проверка за горене.
(2) В случаите, когато газът гори или в него
се съдържат разложени изолационни материа-
ли, трансформаторът (реакторът) незабавно се
изключва.
(3) Трансформаторите и реакторите с напре-
жение 220 kV и по-високо, дори и в случаите,
когато отделеният газ не гори и в него не се
съдържат разложени изолационни материали,
се разтоварват и изключват до отстраняване на
причината за появата на газ. Ако изключването
предизвиква смущения в електрозахранването,
те могат да бъдат оставени в работа за опреде-
лен срок, съгласуван с оператора на мрежата.
Чл. 626. (1) В случаите на автоматично из-
ключване на трансформатор (реактор) от защи-
ти за вътрешни повреди той може да се включи
в работа само след оглед, измервания, анализ на
газа и отстраняване на появилите се смущения.
(2) Допуска се едно повторно включване на
трансформатор, който има диференциална и
газова защита, ако изключването е предизви-
кано само от една от тези защити без видими
външни признаци за повреда.
(3) В случаите на изключване на трансфор-
матор (реактор) от защити, чието действие не
е предизвикано от повреда в него, трансформа-
торът може да бъде включен под напрежение
без проверка.
Чл. 627. (1) Трансформаторите с мощност
1000 kVА и повече и реакторите се експлоати-
рат със системи за непрекъсната регенерация
на маслото в термосифонни или абсорбцион-
ни филтри.