Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(2) Частичните прегради или палуби, изпол-
звани за разделяне на помещения за удобство
или по естетически съображения, се изработ-
ват от незапалим материал.
(3) Противоизпотяващите и залепващите
материали, използвани заедно с изолацията,
както и изолацията на тръбните фитинги на
хладилни системи не е необходимо да са от
незапалими материали, но се изисква количес-
твото им да е възможно най-малко и откритите
им повърхности да са устойчиви на разпростра-
нението на пламък.
(4) Ниска степен на разпространение на пла-
мък имат:
1. откритите повърхности на коридори и ог-
раждения на стълбища, на облицовките на пре-
гради, стени и тавани във всички жилищни и
сервизни помещения и постове за управление;
2. повърхностите на скритите или недостъп-
ните места в жилищните и сервизните помеще-
ния и постовете за управление.
(5) Не се допуска общият обем на запалими-
те облицовки, покрития, декорации и фурнири
във всяко жилищно и сервизно помещение да
превишава обема, еквивалентен на фурнирно
покритие с дебелина 2,5 mm на общата площ на
стените и таваните. Мебелите, фиксирани към
облицовките, преградите или палубите, не се
включват в изчисляването на общия обем на
запалимите материали.
(6) При кораби с автоматична водоороси-
телна система, съответстваща на изискванията
по чл. 155 и 158, обемът по ал. 5 може да включ-
ва запалим материал, използван за изгражда-
нето на прегради клас С.
(7) Фурнирите върху повърхностите и об-
лицовките, за които се отнасят изискванията
по ал. 5, са с топлотворност, непревишаваща
45 MJ/m2 от площта за дадената дебелина.
(8) Мебелировката в стълбищните огражде-
ния се ограничава до местата за сядане. Места-
та се фиксират и ограничават до шест седалки
на площадка във всяко стълбищно ограждение
с ограничена опасност от пожар и не огранича-
ват пътя за евакуация на пътниците.
(9) Изпълнителна агенция “Морска админис-
трация” може да допусне поставяне на допъл-
нителни места за сядане в рамките на преддве-
рията към стълбищно ограждение, ако са фик-
сирани, незапалими и не ограничават пътя за
евакуация на пътниците.
(10) Не се допуска поставянето на мебели в
коридорите за пътниците и екипажа, които са
част от пътя за евакуация от жилищните поме-
щения. Допуска се поставянето на шкафчета от
незапалим материал за съхранение на спаси-
телно оборудване.
(11) Допуска се поставянето на чешми за
питейна вода и ледогенератори, при условие
че са фиксирани и не ограничават широчина-
та на пътищата за евакуация. Същото усло-
вие се спазва и при поставянето в коридори и
стълбища на декоративни цветя и растения,
статуи и др. предмети на изкуството, като
картини и гоблени.
(12) Не се допуска за покриване на открити-
те повърхности на интериора да се използват
бои, лакове и др. подобни материали, които
отделят големи количества дим и отровни про-
дукти, като това се определя в съответствие с
Кодекса за процедурите при изпитване на по-
жароустойчивост на Международната морска
организация.
(13) Ако палубни грундови покрития се из-
ползват в жилищните и сервизните помещения
и постовете за управление, те се изработват от
материал, който не се запалва лесно и не отде-
ля отровни или избухливи продукти при високи
температури, като това се определя в съответ-
ствие с Кодекса за процедурите при изпитание
на пожароустойчивост на Международната
морска организация.
Чл. 241. (1) В жилищните и сервизните по-
мещения, постовете за управление, коридорите
и стълбищата на новите кораби от класове B, C
и D и съществуващите кораби клас В въздуш-
ните пространства, ограничени зад тавани, об-
лицовки или обшивки, се разделят подходящо
от плътно прилягащи устройства за прекъсва-
не на тягата, разположени на не повече от 14 m
едно от друго.
(2) Вертикално затворени въздушни прост-
ранства по ал. 1, включително ограничените зад
облицовки на стълбища, шахти и др., се прекъс-
ват при всяка палуба.
Чл. 242. (1) На новите кораби от класове
B, C и D, превозващи не повече от 36 пътници,
и на корабите с дължина, по-малка от 24 m,
през всяка отделна зона, независимо дали е
вертикална или хоризонтална, във всички
жилищни и сервизни помещения и в постове-
те за управление, с изключение на простран-
ствата, които не пораждат значителна опас-
ност от пожар, като празни помещения, сани-
тарни помещения и др., се монтира една от
следните системи:
1. фиксирана пожарооткриваща и пожаро-
известителна система от одобрен тип, отгова-
ряща на изискванията по чл. 159—164, разпо-
ложена така, че да открива наличието на по-
жар в посочените пространства, а на нови ко-
раби от класове B, C и D, построени на или
след 1 януари 2003 г.—да открива дим в кори-
дори, стълбища и пътища за евакуация в жи-
лищните пространства;
2. автоматична водооросителна, пожароот-
криваща и пожароизвестителна система от
одобрен тип, отговаряща на изискванията по
чл. 155 и 158 или на указанията на Междуна-
родната морска организация за одобряване на
равностойна автоматична водооросителна сис-
тема, публикувани в Резолюция A.800 (19) на
Международната морска организация, която
се разполага така, че да защитава посочените