Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 79

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
(2) Забранява се надграждането на дигите
без проекти.
(3) При надграждане на дигите със сгуропе-
пелен материал или с меки почви (песъчлива
глина, глинест пясък) работите по надгражда-
нето се извършват през топлия период на годи-
ната, ако в проекта не са предвидени специални
технологически мерки за осигуряване насипва-
нето на почвата през зимата.
(4) Експлоатацията на сгуроотвалите и кон-
тролът за състоянието на ограждащите диги се
извършват в съответствие с изискванията в
наредбата към хидротехническите съоръжения.
Чл. 576. (1) Около сгуроотвалите и остана-
лите съоръжения на външната система за транс-
портиране на сгуропепелината и около пъти-
щата, намиращи се в съседство с тях, се поста-
вят съответните предупредителни и забрани-
телни знаци.
(2) Местата на изпускане на сгуропепелния
пулп, които се нуждаят от обслужване (водоиз-
пускателни шахти, преливници и др.), се под-
държат осветени.
Чл. 577. (1) Запълването на хидравлични-
те сгуроотвали се контролира най-малко вед-
нъж в годината, като се проверява нивелаци-
ята на повърхнините, разположени над вод-
ното ниво, и се измерва дълбочината на езе-
рото за утаяване.
(2) Максималната кота на запълване на сгу-
роотвалите се отбелязва с репери.
(3) При запълване на сгуроотвалите преди
поредното повишаване на водното ниво на всич-
ки участъци от дигите, които ще се покрият с
вода, се създават “плажове” от сгуропепелен
материал. 
(4) При невъзможност за създаване на “пла-
жове” се допуска защитата на дигите срещу
износване от вълните да се осигури посредст-
вом каменен насип, плетове и др.
(5) При появяване на филтрация от външна-
та част на дигата се понижава водното ниво в
сгуроотвала със следващото намиване на до-
пълнителен “плаж” и се прави дренаж.
Раздел III
Сероочистващи уредби
Чл. 578. (1) Този раздел се отнася за серо-
очистващи уредби (СОУ ), работещи по техно-
логията “мокър варовиков метод”, експлоати-
рани по вътрешна инструкция и изискванията
на производителя на сероочистващите съоръ-
жения.
(2) Експлоатацията на СОУ обхваща проце-
сите:
1. складиране на варовика;
2. първична обработка на варовика;
3. приготвяне на варовикова суспензия;
4. абсорбиране на серните окиси и отделяне
на гипсова суспензия;
5. обезводняване на гипсовата суспензия;
6. транспортиране и складиране на гипсовия
продукт.
Чл. 579. При експлоатацията на сероочист-
ващите уредби се осигуряват:
1. постоянна готовност за приемане на варо-
вика и контрол на договорираните характерис-
тики;
2. автоматизирано разтоварване и склади-
ране;
3. смилане до необходимата едрина, смесва-
не с вода и получаване на варовикова суспензия
с проектна гъстота;
4. мерки за ограничаване отделянето на прах
и вредни вещества;
5. плътност на горния и долния поток на хид-
роциклона;
6. икономичен режим на работа, съобразен
с разработените режимни карти;
7. непрекъснат мониторинг на серен диок-
сид на входа и изхода на абсорбера;
8. непрекъсната работа на електрофилтрите
при действието на СОУ.
Чл. 580. Сероочистващата уредба се изключ-
ва при:
1. спиране на работата на всички рециркула-
ционни помпи за варовикова суспензия;
2. изключване на електрофилтъра;
3. недопустим пропуск на димен газ от газо-
ход или компенсатор;
4. теч от абсорбера;
5. изведени от работа две трети от бъркалки-
те в абсорбера;
6. неизправни блокировки и защити.
Г л а в а  т р и д е с е т а
КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА
МЕТАЛА
Чл. 581. На всеки енергиен обект по време
на монтажа и през целия експлоатационен пе-
риод се контролира състоянието на метала и на
заваръчните съединения на топлоенергийните
съоръжения и тръбопроводи в съответствие с
техническата нормативна уредба и БДС.
Чл. 582. За осъществяване на контрол върху
състоянието на метала на енергийния обект от
ръководителя на обекта се изготвят и утвър-
ждават:
1. списък на съоръженията, на които мета-
лът се проверява през целия експлоатационен
период;
2. програма със срокове и обем на работите,
определени от действащата техническа норма-
тивна уредба, за съоръженията по т. 1;
3. списък на лицата, отговорни за организи-
рането, провеждането на контрола и съхраня-
ването на документацията.
Чл. 583. Контролът на метала се извършва
от акредитирано лице в присъствието на специ-
алисти от обекта, отговорни за контрола на
метала.
Чл. 584. При необходимост се извършва до-
пълнителен контрол на метала извън обема,
определен от действащата техническа норма-
тивна уредба, по програма, утвърдена от ръко-
водителя на енергийния обект.