Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 25

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
(4) Изискването по ал. 3 не се прилага за
акумулатори за преносими устройства или
за такива с мощност за зареждане, по-ниска
от 0,2 kW.
Чл. 156. (1) Акумулаторите, изискващи мощ-
ност за зареждане над 2 kW (изчислена на база
максималното зареждащо напрежение и номи-
налното напрежение на акумулатора и отчитай-
ки характерната крива на зареждане на зареж-
дащото устройство), се монтират в специално
отделено за тях помещение.
(2) Ако акумулаторите са разположени на
палубата, достатъчно е да бъдат поставени в
шкаф.
Чл. 157. (1) Акумулаторите, изискващи мощ-
ност за зареждане до 2 kW, могат да бъдат ин-
сталирани в шкаф или кутия не само ако са на
палубата, но и ако са под нея.
(2) Акумулаторите могат да бъдат инстали-
рани и в машинното отделение или в някое друго
добре проветриво място, при условие че са обезо-
пасени срещу падащи предмети и капеща вода.
Чл. 158. (1) Вътрешните повърхности на
всички пространства, шкафове, кутии, рафтове
или други структурни приспособления, отделе-
ни за акумулатори, се защитават срещу агре-
сивното действие на електролита.
(2) За акумулаторите, монтирани в затворе-
ни отсеци, шкафове или кутии, се осигурява
ефикасна вентилация.
(3) За никел-кадмиеви акумулатори, изиск-
ващи мощност за зареждане над 2 kW, и за олов-
ни акумулатори, изискващи мощност за зареж-
дане над 3 kW, се осигурява принудителна вен-
тилация.
(4) Въздухът за вентилацията влиза откъм
пода и се изпуска през тавана, така че да се
осигури пълното изхвърляне на газа.
(5) Не се допуска вентилационните тръбо-
проводи да съдържат устройства, възпрепятст-
ващи въздушния поток (спирачни вентили и др.).
Чл. 159. (1) Необходимият въздушен поток
Q се изчислява по формулата:
Q = 0,11I.n [m3/h];
където:
I = 1/4 от максималния ток, в ампери (А),
подаван от зарядното устройство;
n е броят на клетките.
(2) За буферните акумулатори на бордовата
мрежа се допуска ИА “МА” да одобрява други
методи на изчисление, отчитащи характерната
крива на зареждане на зареждащото устройст-
во, при условие че тези методи се основават на
изискванията на организации по чл. 4 или на
съответните стандарти.
(3) При естествена вентилация се осигурява
напречно сечение на въздуховодите, достатъч-
но за необходимото количество подаван въздух
при скорост на въздушния поток 0,5 m/s.
(4) Сечението на въздуховодите е най-малко
80 сm2 за оловни акумулатори и най-малко
120 сm2—за никел-кадмиеви акумулатори.
Чл. 160. (1) Когато се използва принудител-
на вентилация, се осигурява вентилатор, за пред-
почитане от смукателен вид, чийто мотор е
извън газовия или въздушния поток.
(2) Вентилаторите се проектират така, че да
се изключва появата на искри поради допир
между перка и обшивката на вентилатора и да
не се допуска статично електричество.
(3) Знакът “Забранено паленето на огън и
пушенето” съгласно фиг. 2 от приложение № 3
е с диаметър не по-малък от 10 cm и се поставя
на вратите или на капаците на отсеците, шка-
фовете или кутиите, в които се намират акуму-
латори.
Раздел XII
Електрически табла, прекъсвачи и устройст-
ва за защита, уреди за измерване и контрол
Чл. 161. (1) Уредите, прекъсвачите, предпа-
зителите и разпределителните устройства на
таблата се подреждат така, че да са достъпни за
поддръжка и ремонт.
(2) Клемите за напрежения до 50 V се разде-
лят от тези с напрежение над 50 V и съответно
се означават.
(3) На таблата за всички ключове и уреди се
поставят маркиращи табелки, които идентифи-
цират веригите.
(4) На таблата по ал. 3 се посочват номинал-
ният ампераж и веригите на предпазителите.
Чл. 162. Когато уреди с работно напрежение
над 50 V се монтират зад врати, елементите под
напрежение на тези уреди се обезопасяват про-
тив случаен допир, когато вратите се отварят.
Чл. 163. (1) Електрическите табла се изра-
ботват от издръжливи, огнезадържащи, само-
загасящи се, хигроскопични материали с доста-
тъчна механична здравина и трайност.
(2) Ако на електрическите табла са монти-
рани предпазители с висока мощност при из-
ключване (ВМИ), за монтажа и отстраняване-
то на тези предпазители се осигуряват принад-
лежности и индивидуални средства за защита.
Чл. 164. (1) Веригите на генераторите и на
потребителите на енергия се осигуряват със
защити срещу късо съединение и претоварване
по всички незаземени проводници.
(2) За защитите по ал. 1 се допуска да се из-
ползват прекъсвачи, задействащи се при късо
съединение и претоварване или предпазители.
(3) Веригите, захранващи електромоторите
на приводите (рулева машина) и техните управ-
ляващи вериги, се обезопасяват само срещу късо
съединение.
(4) Когато във веригите по ал. 3 има топлин-
ни прекъсвачи, те се неутрализират или се на-
стройват за най-малко двойния размер на но-
миналната сила на тока.
Чл. 165. (1) Изходите от главното електри-
ческо табло към потребителите на енергия, ра-
ботещи при сила на тока повече от 16 А, се оси-
гуряват със силов изключвател или прекъсвач.