Държавен вестник, бр. 92, 2013 г., стр. 27

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
3. членовете на комисията при изпит за 
четвърта и пета квалификационна група трябва 
да притежават пета квалификационна група;
4. не се изисква квалификационна група 
за медицински специалисти, участващи в 
изпитните комисии.
(4) Когато обучението се провежда от 
лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4, съставът на 
комисията се определя в съответствие със 
сключения договор за обучение, като пред-
седателят и членовете трябва да притежават 
квалификационна група съгласно изисквани-
ята на ал. 3.“
§ 5. В чл. 28, ал. 3 думите „в учебен център, 
упълномощен от министъра на енергетиката и 
енергийните ресурси“ се заменят с „от лицата 
по чл. 20, ал. 3, т. 2 – 4“.
§ 6. В чл. 29, ал. 2 думите „в учебен цен-
тър“ се заменят с „от лицата по чл. 20, ал. 3, 
т. 2 – 4“, а думите „ръководителя на центъра“ 
се заменят с „ръководителите им“.
§ 7. Навсякъде в правилника думите „ми-
нистъра на енергетиката и енергийните 
ресурси“ и „министърът на енергетиката и 
енергийните ресурси“ се заменят съответно с 
„министъра на икономиката и енергетиката“ и 
„министърът на икономиката и енергетиката“.
Преходни и заключителни разпоредби 
§ 8. Специализираните учебни центрове, 
които са упълномощени от министъра на 
икономиката и енергетиката да извършват 
обучение и изпит за квалификационна група 
по този правилник, могат да изпълняват тази 
дейност до 31.12.2014 г.
§ 9. Правилникът влиза в сила три месеца 
от датата на обнародването му в „Държавен 
вестник“. 
Министър:  
Драгомир Стойнев
7699
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2004 г. за устройството на електри­
ческите уредби и електропроводните линии 
(обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., 
бр. 108 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1138, ал. 5 след думите „градски 
тип и възлови станции“ се поставя запетая 
и се добавя „като на трансформаторите с 
цялостно напълване, херметичен тип, в транс-
форматорните постове, вградени в жилищни и 
обществени сгради, се монтират прекъсвачи, 
които да изключват работата им при възник-
ване на аварийни ситуации“.
§ 2. В чл. 1258 се създава ал. 3:
„(3) Трансформаторите с цялостно напъл-
ване, херметичен тип, в трансформаторните 
постове, вградени в жилищни и обществени 
сгради, се снабдяват с предпазни клапани 
и уреди за защита на трансформатора, кон-
тролиращи нивото на маслото, налягането, 
температурата и образуването на газ.“
§ 3. В чл. 1259 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Вентилационните отвори на транс-
форматорните постове, вградени в жилищни 
и обществени сгради, осигуряват директен 
въздухообмен с атмосферата.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г. 
Министър:  
Драгомир Стойнев
7700
Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 
2004 г. за техническата експлоатация на 
електрически централи и мрежи (обн., ДВ, 
бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 735 се създава ал. 5:
„(5) Предпазителите на страна Ср.Н. и 
Н.Н. на трансформаторите в трансформатор-
ните постове съответстват на максимално 
допустимите стойности, определени от завода 
производител на машините.“
§ 2. В чл. 750 се създава ал. 3:
„(3) Трансформаторите с цялостно напъл-
ване, херметичен тип, в трансформаторните 
постове са с работещи нивомери за масло и 
предпазни клапани.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г.
Министър:  
Драгомир Стойнев
7701
МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 1 
от 14 октомври 2013 г.
за кариерното развитие на дипломатическите 
служители и ротацията на служителите в 
дипломатическата служба
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. професионалното кариерно развитие на 
дипломатическите служители;
2. повишаването в дипломатически ранг;
3. ротацията на служителите в диплома-
тическата служба;
4. повишаването на професионалната и 
езиковата квалификация на служителите в 
дипломатическата служба, включително ус-