Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 19

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  19
4. липсата на подувания на стените на кор-
пусите на кондензаторите и следи от изтичане
на кондензаторно масло (наличието на масле-
ни петна не може да бъде причина за снемане
от експлоатация на тези кондензатори, но та-
кива кондензатори трябва да се наблюдават
по-внимателно);
5. целостта на стопяемите вложки (чрез вън-
шен оглед на предпазителите от открит тип);
6. стойността на тока и равномерността на
натоварването на отделните фази на конденза-
торната батерия;
7. стойността на напрежението на шините
на кондензаторната уредба или на шините на
най-близкото разпределително устройство;
8. изправността на веригата на устройството
за разреждане;
9. изправността на всички контакти (на то-
ководещите шини, заземяването, разедините-
лите, прекъсвачите и др.);
10. наличието и изправността на блокиров-
ките за безопасност;
11. наличието и качеството на защитните
средства (разрядна щанга, диелектрични ръка-
вици и др.) и на противопожарните средства.
Чл. 216. (1) Извънредни огледи на конденза-
торните уредби се правят при появяването на
разряди (шум) в кондензаторите, при повиша-
ване на напрежението на клемите или темпера-
турата на околния въздух до максимално до-
пустимите и при други ненормални явления в
работата на батерията.
(2) Всички огледи и откритите по време на
огледите неизправности в кондензаторните
батерии трябва да бъдат отбелязани в експлоа-
тационния дневник.
(3) При оглед на включена кондензаторна
уредба се забранява снемането или отварянето
на предпазните огради.
Чл. 217. Почистването на повърхността на
изолаторите, кондензаторите, апаратурата и
корпусите от прах и друго замърсяване се из-
вършва при изключена батерия и с периодич-
ност, определена от отговорника за техничес-
ката експлоатация на енергообзавеждането на
предприятието.
Чл. 218. Забранява се експлоатацията на
кондензаторите:
1. ако напрежението на шините, към които са
включени кондензаторите, превишава 110 % от
номиналното напрежение на кондензаторите;
2. при температури на околната среда извън
допустимия диапазон за кондензаторите от да-
дения тип;
3. при наличие на пукнатини по стените на
кондензаторите;
4. при неравномерно натоварване на фазите
на кондензаторната уредба над 10 % от средна-
та стойност на тока;
5. при ток на батерията, превишаващ 130 %
от номиналната му стойност;
6. при изтичане на масло от кондензаторите;
7. при повреждане на порцеланов изолатор.
Чл. 219. Текущ ремонт на кондензаторните
уредби за напрежение до и над 1000 V се извър-
шва при изключена уредба и най-малко 1 път
на година.
Чл. 220. Текущият ремонт на кондензатори-
те включва:
1. проверка на степента на затягането на
гайките в контактните съединения;
2. проверка с омметър на целостта на стопя-
емите вложки;
3. външен оглед на качеството на връзките
със заземителния контур;
4. почистване на повърхността на изолаторите,
корпусите на кондензаторите, апаратурата и ме-
талните арматури от прах и други замърсявания;
5. измерване на капацитета на всеки конденза-
тор (за кондензаторите за напрежение над 1000 V);
6. проверка с мегаомметър за липса на кор-
пусно съединение в кондензаторите;
7. запояване с мек припой на местата със
следи от просмукване на масло, включително
на местата на монтиране на проходните изола-
тори към капаците на кондензаторите;
8. подмяна на бракуваните секции на бате-
рията или на отделни кондензатори;
9. изпробване на действието на релейната
защита и на задвижването на прекъсвачите.
Чл. 221. При оглед или ремонт (основен или
текущ) на основните съоръжения на електри-
ческите консуматори (електродвигатели, тран-
сформатори), към клемите на които непосред-
ствено са включени кондензаторни батерии,
монтирани в едно и също помещение с тези
съоръжения, трябва да се извърши едновремен-
но оглед или ремонт на тези кондензатори.
Чл. 222. (1) Капацитетът на кондензаторите
се измерва с точност не по-малка от 2 на сто и
се оформя протокол за получените резултати.
(2) При увеличаване на капацитета на кон-
дензаторите вследствие на остаряване на дие-
лектрика, съответно при увеличаване на актив-
ния ток, кондензаторната батерия трябва да бъде
изключена. Граничното увеличаване на капа-
цитета се дава от производителя.
Чл. 223. (1) Периодичността, обхватът и
нормите за изпитване на кондензаторните уред-
би са съгласно приложение № 4.
(2) Профилактични изпитвания с високо
напрежение с промишлена честота се извърш-
ват по време на основните ремонти.
(3) На изпитване с напрежение с промишле-
на честота се подлагат само кондензатори с
номинално напрежение до 10 kV.
Г л а в а  п е т а
АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 224. Тази глава се отнася за техническата
експлоатация на стационарни киселинни и основ-
ни акумулаторни батерии, монтирани както в
подстанции, така и в производствени цехове на
промишлени и други предприятия (организации).
Чл. 225. Изборът на осветители за помеще-
нията на акумулаторните батерии и електро-
двигателите за техните вентилатори, както и
техният монтаж трябва да съответстват на изис-
кванията на Наредбата за устройство на елект-
рическите уредби.
Чл. 226. Устройството на вентилацията на аку-
мулаторните помещения трябва да бъде в съот-
ветствие с изискванията на Наредба № 2 за проти-
вопожарните строително-технически норми.