Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
5. Координация между защитата срещу пре-
товарване и защитата срещу късо съединение
5.1. Защита посредством общо устройство
Защитно устройство, което трябва да осигу-
рява защита срещу претоварване и срещу късо 
съединение, трябва да отговаря на изискванията 
на т. 3 и 4.
5.2. Защита посредством използване на от-
делни устройства
Изискванията на т. 3 и 4 се прилагат съответно 
за устройствата за защита срещу претоварване и 
за устройствата за защита срещу късо съединение.
Характеристиките на устройствата трябва да 
са съгласувани така, че енергията, пренасяна 
през устройството за защита срещу къси съеди-
нения, да не превишава енергията, която може 
да издържи без повреда устройството за защита 
срещу претоварване.
6. Ограничаване на свръхтоковете чрез ха-
рактеристиките на захранващия източник
Проводниците се считат за защитени срещу 
претоварване и срещу късо съединение, когато 
са присъединени към източник, който не може 
да осигурява ток, по-голям от продължително 
допустимия ток на проводниците (например 
звънчеви трансформатори, някои заваръчни пре-
образуватели и някои видове термоелектрични 
преобразуватели).“
§ 17. Приложение № 4 към чл. 40, ал. 2 се 
изменя така:
„Приложение № 4 
към чл. 40, ал. 2
Защита срещу пренапрежения от атмосферен 
и от комутационен произход
Това приложение въвежда съществените тек-
стове от международния стандарт IEC 60364-4-
443:2013 „Електрически уредби за ниско напреже-
ние. Част 4-44: Защити за безопасност – Защита 
срещу напреженови и електромагнитни смуще-
ния – Точка 443: Защита срещу пренапрежения 
от атмосферен и от комутационен произход“.
В него са определени общите мерки за защита 
срещу пренапрежения от атмосферен произход, 
предавани чрез електрозахранващата мрежа, 
включително попадения на мълнии върху от-
далечени участъци на мрежата, както и срещу 
пренапрежения от комутационен произход.
Изискванията на това приложение не се при-
лагат за преходни пренапрежения, причинени от 
преки или в непосредствена близост до сградата 
попадения на мълнии, за които се прилагат 
нормативните актове за мълниезащита.
1. Общи положения
По принцип комутационните пренапрежения 
са по-ниски от преходните пренапрежения от 
атмосферен произход, поради което изисква-
нията, отнасящи се до защита срещу преходни 
пренапрежения от атмосферен произход, обик-
новено осигуряват и защитата от комутационни 
пренапрежения. Когато няма предвидена защита 
срещу преходни пренапрежения от атмосферен 
произход, може да е необходимо осигуряване на 
защита срещу комутационни пренапрежения.
Изискванията за защита срещу преходни 
пренапрежения от атмосферен произход в това 
приложение не покриват изискванията към мре-
жите за пренос/предаване на данни.
Стойностите на преходните пренапрежения 
от атмосферен произход зависят от вида на за-
хранващата мрежа (подземна или въздушна), от 
евентуалното наличие на устройство за защита 
срещу пренапрежения в началото на уредбата и 
от нивото на напрежение на захранващата мрежа.
По отношение на преходните пренапрежения 
от атмосферен произход не се прави разграниче-
ние между заземени и незаземени мрежи.
2. Контрол на пренапреженията
Защита срещу преходни пренапрежения 
трябва да бъде осигурена, когато последиците 
от пренапрежение могат да засягат:
а) грижа за човешки живот, например услу-
ги по безопасност, съоръжения за медицинска 
помощ;
б) обществени услуги и културно наследство, 
например загуба на обществени услуги, IT цен-
трове, музеи;
в) комерсиална или индустриална дейност, 
например хотели, банки, индустриални пред-
приятия, магазини, ферми и др.
Мълниезащита съгласно специалната норма-
тивна уредба трябва да бъде приложена, когато 
последиците от пренапрежения засягат:
а) конструкции с риск от експлозия;
б) сгради, щетите в които могат да засегнат 
околни структури или околната среда (например 
химически или радиоактивни емисии).
За всички други случаи трябва да се извърши 
оценка на риска, за да се определи дали е необ-
ходима защита срещу преходни пренапрежения. 
Ако не се извърши оценка на риска, електриче-
ската уредба трябва да бъде снабдена със защита 
срещу преходни пренапрежения с изключение на 
случаите, когато общата стойност на уредбата 
и оборудването є не оправдава такава защита.
Осигуряването на защита срещу комутаци-
онни пренапрежения може да бъде необходимо 
в случаите, когато е вероятно оборудването да 
предизвика комутационни пренапрежения или 
смущения, превишаващи стойностите според 
категорията за пренапрежение на уредбата.
3. Метод за оценяване на риска
Нивото на приемане на риска (RAL) се из-
ползва, за да се определи дали е необходима 
защита срещу преходни пренапрежения от ат-
мосферен произход.
Ако RAL ≥ 1000, не е необходима защита 
срещу преходни пренапрежения от атмосферен 
произход.
Ако 1 ≤ RAL < 1000, е необходима защита 
срещу преходни пренапрежения от атмосферен 
произход.
Ако RAL < 1, защитата срещу преходни пре-
напрежения от атмосферен произход трябва да 
бъде осигурена съобразно нормативната уредба 
за мълниезащита.
RAL се определя от:
а) Ng – средногодишният брой мълнии на 
1 km2 за година, за местонахождението на захран-
ващия електропровод и присъединената сграда;
б) Lp, пресметнато по формулата:
Lp = 2*LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH,
където
LPAL е дължината (km) на въздушна линия 
ниско напрежение;
LPAH – дължината (km) на въздушна линия 
високо напрежение;
LPCL – дължината (km) на подземен кабел 
ниско напрежение;