Държавен вестник, бр. 47, 2016 г., стр. 33

БРОЙ  47	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  33  
1. прилагане на битумни или битумно-по­
лимерни мушами със защитна едрозърнеста 
минерална посипка или метално фолио без 
ивица за залепване, която не е покрита със 
защитна минерална посипка или метално 
фолио;
2. наличие на мехури, гънки, пукнатини, 
разкъсвания и пробиви в залепените пластове 
мушама;
3. наличие на незалепени участъци при 
цялостно залепените хидроизолации както 
между тях и основата, така и между отделните 
пластове мушама;
4. наличие на незалепени участъци в снаж­
данията на мушамите;
5. наличие на участъци от повърхността 
на хидроизолационната система без защита.
(4) При изпълнението на хидроизолационна 
система от огъваеми битумни мушами, които 
се полагат по хоризонталните и вертикалните 
повърхности на подземни части на сгради и 
съоръжения, се предвижда защита съгласно 
изискванията на проекта и в съответствие с 
указанията на производителя на хидроизола­
ционния продукт.
(5) При проверката по ал. 1 не се допуска 
якостта на сцепление на грунда с основата 
да е по-ниска от 0,2 МРа.
Чл. 58. (1) Изискванията към закрепването 
на хидроизолационната система към основата, 
снажданията и задиганията се определят в 
съответствие с изискванията на проекта и с 
указанията на съответния производител на 
хидроизолационния продукт.
(2) Хидроизолационната система от огъ­
ваеми битумни мушами и пластмасови и 
каучукови мушами на подземни части на 
сгради се закрепва към основата посредством:
1. газопламъчно залепване;
2. самозалепващ се слой, намиращ се от 
долната страна на мушамата;
3. механично закрепване към основата;
4. лепилен слой.
(3) При закрепване към основата на огъ­
ваеми битумни мушами и пластмасови и 
каучукови мушами на подземни части на 
сгради чрез газопламъчно залепване или 
чрез самозалепване основата се грундира 
предварително с грунд, който е съвместим с 
вида на мушамата.
Чл. 59. (1) При изпълнението на мазани 
хидроизолации, шпакловки и замазки на 
база течни битумно-полимерни, полимерни и 
циментно-полимерни състави се проверяват:
1. параметрите на основата за полага­
не – съгласно чл. 53 и 54;
2. грундът върху циментната замазка – за 
равномерност, непрекъснатост и якост на 
сцепление с основата;
3. всеки отделен слой на хидроизолацион­
ната система се проверява за:
а) равномерност и дебелина на слоя;
б) наличие на наранявания от удари, ме­
хури, свличания и пукнатини;
в) изпълнението на армиращата материя 
(в случай че се предвижда такава);
4. изпълнението на детайлите в съответ­
ствие с изискванията на проекта.
(2) При изпълнението на хидроизолацион­
ните системи не се допуска:
1. изпълнение на основните пластове на 
хидроизолационната система преди изсъхване 
на грунда, както и полагане на следващия 
слой преди изсъхване на предходния слой;
2. наличие на свличания.
(3) При изпълнението на хидроизолаци­
онните системи на база течни полимерни 
състави, предназначени за хидроизолиране 
на подове на мокри помещения, се спазват 
следните изисквания:
1. температурата на прилагане на течните 
полимерни състави да е от +5°С до +35°С;
2. при полагане на всеки следващ пласт 
от хидроизолационната система да се спазва 
срокът на изсъхване на предния пласт;
3. в контактната зона „под – стена“ се из­
пълнява „холкер“ от цименто-пясъчен разтвор 
с катет 3÷4 cm;
4. повърхността на пода и в зоната на 
стените по периметъра на помещението 
се оформя съгласно проекта (посредством 
плочки от гранитогрес, клинкер, теракота и 
др.) върху хидроизолационната система след 
нейното изпълнение. 
Чл. 60. При изпълнението на хидроизо­
лационни системи на наклонени покриви се 
проверяват:
1. параметрите на основата за полага­
не – съгласно чл. 53 и 54;
2. наличието на допълнителен водонепро­
пусклив и паропроницаем слой и неговото 
изпълнение;
3. изпълнението на паровентилацията на 
покривния пакет (ако има такъв);
4. сигурността на закрепване – в съответ­
ствие с изискванията на проекта;
5. изпълнението на детайлите – в съответ­
ствие с проекта.
Г л а в а  о с м а
ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАВЪР­
ШЕНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Чл. 61. При приемането на завършените 
хидроизолационни системи на строежите се 
проверяват:
1. съответствието с изискванията на про­
екта на декларациите за експлоатационните 
показатели или декларациите за характе­
ристиките на вложените хидроизолационни 
продукти; и
2. актовете за приемане на основата и на 
работите, подлежащи на закриване;