Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
1. автоматичното вакуумно устройство при-
ема, временно задържа и автоматично изхвър-
ля отпадъчните води, като неговите елементи
(датчик за ниво, контролер и вакуумен клапан)
работят в продължение на най-малко 300 000
цикъла при нормално работно натоварване без
повреда съобразно гаранциите, дадени от про-
изводителя;
2. вакуумният клозет приема, временно за-
държа отпадъчните води, изсмуква съдържа-
нието и промива тоалетната чиния, като необ-
ходимото отпадъчно водно количество се опре-
деля в съответствие с техническата специфика-
ция на клозета;
3. вакуумната инсталация се проектира от
тръби с повишена якост за налягане най-малко
0,6 МРа;
4. всеки воден или изпускателен клапан и
всяко устройство за управление на промиване-
то работят в продължение на 300 000 цикъла
при нормално натоварване без повреда съоб-
разно гаранциите, дадени от производителя.
Чл. 215. Вакуумните устройства се вентили-
рат посредством вентилационен клон, излизащ
над покрива на сградата, или чрез вентилаци-
онни клапани.
Чл. 216. (1) Вакуумната станция се проекти-
ра за всеки отделен случай така, че да създава
вакуум с достатъчен капацитет за приемане и
отвеждане на отпадъчните води и да управлява
инсталацията.
(2) За вакуумната станция се осигурява ре-
зервно електрозахранване.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
МЕСТНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 217. (1) В канализационната мрежа на
урбанизираната територия не се допуска зауст-
ване на производствени отпадъчни води, които
не отговарят на нормите за максимално допус-
тими концентрации на вещества съгласно На-
редба № 7 от 2000 г. за условията и реда за зауст-
ване на производствени отпадъчни води в кана-
лизационните системи на населените места (ДВ,
бр. 98 от 2000 г.).
(2) За отпадъчните води от съоръжения и
производствени дейности, които не отгова-
рят на изискванията за заустване, се пред-
виждат местни пречиствателни съоръжения
преди включване на отпадъчните води в ка-
нализационната мрежа на урбанизираната те-
ритория.
Чл. 218. (1) Отпадъчните води от кухните
на общественообслужващи обекти (ресторан-
ти, столове и др.) се включват в канализаци-
онната система след преминаване през маз-
ниноуловители.
(2) За всеки мазниноуловител се предвижда
вентилация.
(3) Мазниноуловителите се проектират като
затворени съоръжения с добре уплътнен капак.
(4) До всеки мазниноуловител се осигурява
достъп за проверка и почистване.
Чл. 219. Отпадъчните води от застрашените
зони от замърсяване с нефт и нефтопродукти в
автомивки, гаражи, паркинги, бензиностанции
и газостанции преминават през нефтозадържа-
тели преди включването им към канализаци-
онната система на урбанизираната територия.
Чл. 220. (1) Нефтозадържателите се проек-
тират извън сградите.
(2) Допуска се проектиране на нефтозадър-
жатели в сгради в отделно, плътно затворено
помещение с вентилация.
(3) За всеки нефтозадържател се осигурява
достъп за почистване и контрол.
Ч А С Т  Ч Е Т В Ъ Р Т А
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОА-
ТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА СГРАДНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ И КА-
НАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНИ-
ТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 221. (1) Сградните водопроводни и кана-
лизационни инсталации и техните съоръжения
се изграждат при спазване на разпоредбите на
ЗУТ, на изискванията на тази наредба и на част
“Водоснабдяване и канализация” на одобрения
инвестиционен проект.
(2) При изграждането на сградните водо-
проводни и канализационни инсталации не се
допуска използването на продукти, които не
съответстват на изискванията по чл. 3, както и
на продукти с технологични дефекти, пукнати-
ни и отклонения от допустимите стойности,
посочени в техническите им спецификации.
(3) Преди започване изграждането на сград-
ни водопроводни и канализационни инстала-
ции се извършва входящ контрол на качествата
на строителните продукти, устройствата и съо-
ръженията, както и проверка на целостта на
техните опаковки, маркировки, повърхности и
на техническата документация за съответстви-
ето им с техническата спецификация.
(4) Сградните водопроводни и канализаци-
онни инсталации се изграждат при спазване на
изискванията на нормативните актове за здра-
вословни и безопасни условия на труд и на спе-
цифичните изисквания, свързани с безопасност-
та по време на строителството и включени в
плана за безопасност и здраве на одобрения
инвестиционен проект.
Чл. 222. (1) Преди започване изграждането
на водопроводни и канализационни инсталации
се отбелязва нивото на готовите подове във
всички помещения, в които се предвижда да
бъдат монтирани.