Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
3. за котли с работно налягане над 4,0 МРа—
в срокове, определени в инструкцията за рабо-
та по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Чл. 212. Ползвателят, лицето, отговорно за
безопасната експлоатация на котела, и обслуж-
ващият персонал трябва да прекратят незабав-
но експлоатацията на котела, освен в случаите
по чл. 199 и при:
1. понижаване нивото на водата под най-
ниското допустимо ниво;
2. повишаване нивото на водата над най-ви-
сокото допустимо ниво или ако няма определе-
но такова—над горния видим край на нивопо-
казателя;
3. прекъсване на функционирането на всич-
ки нивопоказатели с пряко действие;
4. прекъсване на функционирането на всич-
ки захранващи устройства;
5. изгасване на факела в пещта на котли с
камерно изгаряне;
6. запалване на сажди или частици от гори-
вото в газоходите на котела.
Чл. 213. Ползвателят, лицето, което отгова-
ря за безопасната експлоатация на съоръжени-
ето, и обслужващият персонал трябва да прек-
ратят експлоатацията на котела в срокове, по-
сочени в инструкцията за работа, при:
1. малки и непредставляващи опасност про-
пуски на пара или вода от тръбите на нагревни-
те повърхности, от захранващите устройства,
тръбопроводите, фланцовите, валцуваните и
другите съединения;
2. рязко влошаване на качеството на захран-
ващата вода;
3. други случаи, посочени в производствена-
та инструкция.
Чл. 214. (1) Обслужващият котлите персо-
нал е длъжен да записва в сменния дневник
по чл. 200:
1. резултатите от проверките на техническо-
то състояние на котлите, котелните съоръже-
ния, нивопоказателите, предпазните клапани,
захранващите устройства, средствата за авто-
матика, средствата за измерване, времето и
продължителността на продухванията на кот-
лите и другите данни, посочени в инструкцията
за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП;
2. датата и часа, в който са възникнали ава-
рийни спирания на котлите, и причините за тях;
3. датата и часа на заявките за извършване
на ремонт или отстраняване на повреда на ко-
тела или котелните съоръжения.
(2) Лицето, което отговаря за безопасната
експлоатация на котлите, е длъжно ежедневно
да удостоверява с подпис в сменния дневник, че
се е запознало със записите в него.
Раздел III
Експлоатация на съдове
Чл. 215. (1) Ползвателят на стационарно
монтирани съдове под налягане независимо от
периодичните технически прегледи, извършва-
ни от органите за технически надзор, е длъжен
най-малко веднъж на 12 месеца да осигури из-
вършването на външен и вътрешен преглед на
съдовете под налягане.
(2) Допуска се вътрешният преглед на съдо-
ве, работещи със среда, която не предизвиква
корозия на метала, да се извършва най-малко
веднъж на 24 месеца.
Чл. 216. (1) Прегледите по чл. 215 се извър-
шват по утвърден от ръководителя на предпри-
ятието график и от определени с негова заповед
длъжностни лица.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да са с не по-ниско
от средно техническо образование и да са пре-
минали първоначално и ежегодно периодично
обучение по изискванията на наредбата и на
инструкциите за експлоатация, поддържане и
ремонт на съдовете.
Чл. 217. За извършените прегледи по чл. 215
трябва да се съставят протоколи, които се съх-
раняват в досието на съоръжението.
Чл. 218. (1) Допуска се, когато поради кон-
структивни особености на съда е невъзможно
да се извърши вътрешен преглед, той да се
замени с измерване на дебелините на съда и с
изпитване без разрушаване на неразглобяе-
мите му съединения, а за резервоари за съхра-
нение на криогенни газове с вакуумна изола-
ция—с измерване стойността на вакуума в изо-
лацията.
(2) Критериите за оценка на годността на
неразглобяемите съединения трябва да съот-
ветстват на критериите, използвани при произ-
водството на съда, а ако те не са известни, се
прилагат критериите, посочени в приложимия
за съда български стандарт.
(3) Измерванията и изпитванията по ал. 1 и
оценките по ал. 2 трябва да се извършват от
орган за контрол, акредитиран от член на Евро-
пейската организация за акредитация.
Чл. 219. (1) Ползвателят, лицето, отговорно
за безопасната експлоатация на съда, и обслуж-
ващият персонал трябва да прекратят незабав-
но експлоатацията на съда при:
1. спадането на нивото на течността под
допустимото в съдове, нагрявани с температу-
ра над 450°С;
2. пропуски на флуиди от група 1 през раз-
глобяемите съединения на съда.
(2) Ползвателят, лицето, отговорно за безо-
пасната експлоатация на съда, и обслужващият
персонал трябва да прекратят експлоатацията
на съда в срокове, посочени в инструкцията за
работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП, при:
1. неизправност на някоя сигнализация, за-
щита или блокировка;
2. малки и непредставляващи опасност про-
пуски на флуиди от група 2 от захранващите
устройства или фланцовите съединения;
3. прекъсване на функционирането на част
от манометрите, показващи стойността на на-
лягането в съда;