Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
1
2
3
4
б) от II и III група
2
2,5
5.
Административно-битови сгради, 
общежития, хотели, учебни и здравни 
сгради, детски заведения и др.
1
2,5
6.
Театри, кинотеатри, клубове, културни 
домове и др. със зрителни зали:
а) с по-малко от 500 места
1
2,5
б) от 501 до 800 места
2
2,5
в) с над 800 места
3
2,5
7.
Сгради (помещения) с автоматични средства 
за пожарогасене (със спринклерна или дрен-
черна инсталация)
1
2,5
(2) Водните количества за пожарогасене по 
ал. 1 с вътрешни пожарни кранове или със 
спринклерни или дренчерни инсталации се 
осигуряват при продължителност на пожаро-
гасенето най-малко 1 час.
Чл. 200. При определяне на разхода на вода 
за пожарогасене се отчита едновременното 
действие на пожарните кранове и на сприн-
клерните или дренчерните инсталации.
Чл. 201. (1) Производителността на струй-
ниците, радиусът на действие на плътната част 
на струята и необходимото налягане в пожарни 
кранове с гъвкави и полутвърди шлангове се 
определят в съответствие с БДС ЕN 671-1 и 
БДС ЕN 671-2.
(2) За радиус на действие на плътната част 
на водната струя се приема височината на 
помещението, мерено от пода до най-висока-
та и най-отдалечената (критичната) точка на 
конструкции, изпълнени от строителни про-
дукти с класове по реакция на огън B, C, D 
и F, или до най-високата и най-отдалечената 
(критичната) точка на конструкции, изпълнени 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, или до най-високо 
разположените и най-отдалечените материали, 
изделия, машини и съоръжения, като разстоя-
нието е не по-малко от 6 m.
Чл. 202. В сгради, в които гарантираният 
захранващ напор на външната водоснабдителна 
мрежа е недостатъчен за действието на високо-
разположените и най-отдалечените (критични) 
пожарни кранове, за повишаване на напора се 
предвиждат помпи с дистанционно (от крано-
вете) автоматично или ръчно включване.
Чл. 203. Водомерните устройства, монтирани 
на водопроводи за пожарогасене, се проекти-
рат така, че да пропускат необходимите водни 
количества за пожарогасене.
Чл. 204. За генератори на електрически 
централи с въздушно охлаждане се предвижда 
пожарогасене с вода. За генератори с водородно 
охлаждане се проектират стабилни инсталации 
за пожарогасене с въглероден диоксид, пожа-
рогасителен прах и др.
Чл. 205. За сгради на хладилници се осигу-
ряват водопроводни инсталации за пожарога-
сене, като пожарните кранове се предвиждат 
в неохлажданата зона.
Чл. 206. Спринклерни инсталации (с отво-
рени и затворени спринклери, завеси с отворен 
спринклер) се проектират за строежи и части 
от тях съгласно приложение № 2 в зависимост 
от риска от пожар, проектната плътност на 
гасене, площта на действие на инсталацията, 
площта на действие на един спринклер и про-
дължителността на гасене.
Чл. 207. Спринклерните инсталации на 
складираните стоки се проектират в зависимост 
от горимостта на складираните материали, 
включително опаковките им, и конфигурацията 
на складиране.
Чл. 208. Спринклерните инсталации се 
проектират при спазване на изискванията на 
БДС-ЕN 12845 „Стационарни противопожарни 
системи. Автоматични спринклерни системи. 
Проектиране, монтиране и поддържане“.
Чл. 209. За топлоелектрически централи, в 
които се предвижда използването на подсуше-
ни въглища, се проектират завеси с отворен 
спринклер в местата на пресипките, на входа 
на транспортьорите в сушилния цех и в глав-
ния корпус.
Чл. 210. Пожарогасителни инсталации за 
финодиспергирана водна струя се проектират 
и изпълняват при спазване изискванията на 
техническите спецификации за стационарни 
противопожарни инсталации с водна мъгла.
Раздел III
Специфични изисквания към водоснабдяването 
за пожарогасене в нефтопристанища, в скла-
дове за леснозапалими и горими течности, за 
втечнени и сгъстени горими газове и в пред-
приятия на химическата промишленост
Чл. 211. Водоснабдяване за пожарогасене в 
складове за ЛЗТ и ГТ, в предприятия на хими-
ческата промишленост за втечнени и сгъстени 
горими газове и др. се предвижда от високо-
напорни сключени водоснабдителни мрежи от 
стоманени тръби.