Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 51

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
(2) При изключване на един смукателен во-
допровод на потопени помпи останалите пом-
пи провеждат цялото оразмерително водно
количество при водоснабдителни системи от
първа и втора категория и 70 % от оразмери-
телното водно количество за водоснабдителни
системи от трета категория.
(3) При непотопени помпи всяка от тях се
проектира със самостоятелен смукателен во-
допровод.
(4) За помпени станции от трета категория
се проектира един смукателен водопровод.
(5) Смукателните водопроводи на незалети
помпи се проектират с възходящ наклон към
помпите 0,005.
(6) Смукателните водопроводи се проекти-
рат с ексцентрични редуктори.
Чл. 114. Монтажните канали на водопро-
водите се проектират с размери, които осигу-
ряват:
1. от 0,2 до 0,3 m свободно пространство под
тръбата;
2. от 0,2 до 0,4 m свободно пространство над
тръбата;
3. от 0,25 до 0,3 m свободно странично прос-
транство между стената и тръбата.
Чл. 115. Допустимите скорости на водата за
хидравлично оразмеряване на напорните и сму-
кателните водопроводи са съгласно табл. 4.
Таблица 4
Диаметър
Допустима скорост на водата
на тръбите,
 във водопроводите на помпените
mm
станции, m/s
при смукателни
при напорни
водопроводи
водопроводи
До 250
от 0,6 до 1,0
от 0,8 до 2,0
От 300 до 800
от 0,8 до 2,0
от 1,0 до 3,0
Над 800
от 1,2 до 2,0
от 1,50 до 4,0
Чл. 116. (1) На тласкателния водопровод на
всяка помпа се проектират спирателен кран и
възвратна клапа.
(2) На общия тласкателен водопровод извън
помпената станция в отделна шахта се монти-
рат общ спирателен кран и възвратна клапа.
(3) В участъка от тласкателния водопровод
между помпената станция и шахтата се пред-
вижда опорен блок в мястото на промяна на
направлението на водопровода. Опорният блок
се оразмерява за поемане на максималната ре-
акционна сила при възникване на хидравли-
чен удар.
Чл. 117. На смукателния водопровод не се
монтират спирателни кранове, освен в случаи-
те, когато помпите са залети или имат общ
смукателен водопровод.
Чл. 118. На входа и изхода на помпената
станция се проектират средства за измерване
на водното количество.
Чл. 119. (1) Контролните системи в помпе-
ните станции се проектират за ръчно, дистан-
ционно или напълно автоматично управление
така, че да предотвратяват излишно повтаряне
на операциите пускане—спиране или промяна
на оборотите на помпите.
(2) В контролните уреди на помпите се пред-
виждат предпазни устройства за спиране на
агрегатите в случай на загуба на налягане при
засмукването или при недостатъчно водно ко-
личество.
Чл. 120. Обемът на черпателните резервоа-
ри се определя въз основа на часовата нерав-
номерност (часовия график) на постъпващите
и изпомпваните водни количества или на 5—
10-минутната максимална производителност
на помпата с най-голям капацитет.
Чл. 121. Подземната част на помпените стан-
ции се проектира с хидроизолация на височина
не по-малка от 0,5 m над установеното високо
ниво на подпочвените или повърхностните води.
Чл. 122. (1) При проектиране на машин-
ното помещение се предвижда неговото от-
водняване.
(2) Течовете от салниците на помпите се
отвеждат по тръбна система до отводнителни-
те шахти.
(3) Водите от вакуумното тяло на самозас-
мукващите помпи се отвеждат в дренажна сис-
тема до отводнителните шахти или за повторно
използване.
Чл. 123. При бункерни помпени станции из-
вън урбанизирани територии се проектира сгра-
да със следните помещения: служебна стая, стая
за дежурния персонал, склад и санитарен възел.
Чл. 124. (1) При динамично водно ниво до
9 m от повърхността на терена се допуска си-
фонно отвеждане на водата от група кладенци
до един общ събирателен кладенец.
(2) На всеки 10 кладенци се предвижда една
резервна помпа на склад.
Чл. 125. (1) Главите на кладенците се раз-
полагат в надземни или подземни помещения
(бункери), чиито размери в план се определят
в зависимост от броя и габаритите на помпе-
ните агрегати и другите съоръжения, както и
от изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд.
(2) Височината на помещенията по ал. 1 се
определя в зависимост от габаритите на съоръ-
женията, но тя не може да е по-малка от 2,5 m.
(3) Най-горната част на обсадните тръби на
кладенците се проектира на разстояние най-
малко 0,5 m от пода.
Г л а в а  п е т а
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА
ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ, ВОДОПРОВОД-
НИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 126. При проектирането на външни во-
допроводи, водопроводни мрежи и съоръжения
освен изискванията на тази наредба се спазват
и изискванията на БДС ЕN 805 “Водоснабдява-
не. Изисквания към системите и елементите
извън сгради”.