Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
(4) Почистването на помещенията на КРУЕ
се извършва по мокър или по вакуумен способ.
(5) Помещенията на КРУЕ са снабдени с
устройства, които сигнализират за недопусти-
ма концентрация на елегаз на височина 10—15
сm от нивото на пода и включват вентилацион-
ната система.
(6) Концентрацията на елегаз в помещени-
ята не може да превишава допустимите стой-
ности, указани в инструкцията на производи-
теля на КРУЕ.
Чл. 637. (1) Температурата на въздуха в по-
мещенията на ЗРУ не може да бъде по-висока
от 40 °С. При превишаване на тази стойност се
вземат мерки за понижаване на температурата
на съоръженията или за охлаждане на въздуха.
(2) Температурата на въздуха в помещения-
та с КРУЕ трябва да удовлетворява изисквани-
ята на техническата документация на произво-
дителя на уредбите.
(3) Температурата на конструкциите, нами-
ращи се близо до тоководещи части и достъпни
за допир от страна на персонала, не може да
превишава 50 °С.
Чл. 638. (1) Тунелите, кабелните помещения
и кабелните канали се поддържат чисти и сухи,
а дренажните устройства—в състояние да оси-
гуряват безпрепятствено отвеждане на водите.
(2) Маслосъбиращите приспособления, ча-
кълените насипи, дренажите и каналите за от-
веждане на маслото се поддържат в изправност.
Чл. 639. Уредбите за сгъстен въздух, изпол-
зван във въздухоструйните прекъсвачи и в при-
водите на другите комутационни апарати, се
поддържат постоянно в изправност и готов-
ност за производство, пренос и снабдяване на
съоръженията с въздух с необходимите пара-
метри и качество.
Чл. 640. (1) Отделянето на влагата от сгъс-
тения въздух за комутационните апарати се осъ-
ществява по термодинамичен способ.
(2) За намаляване съдържанието на влага се
допуска да се прилагат допълнително адсорб-
ционни методи за отделяне на влагата от сгъс-
тения въздух.
Чл. 641. (1) Влагата от въздушните резерво-
ари на компресорите с налягане до 6 МРа се
дренира най-малко веднъж на 3 денонощия, а
за компресорите с налягане 16 МРа—най-мал-
ко веднъж в седмицата.
(2) Влагата от кондензните събиратели (гър-
нета) на компресорните групи с налягане на
въздуха над 16 МРа се отделя автоматично при
всяко пускане на компресор.
Чл. 642. Сгъстеният въздух, използван в пре-
късвачи и в приводи на други комутационни
апарати, се пречиства, включително от меха-
нични примеси, с помощта на филтри и чрез
периодично продухване на въздухопроводите.
Чл. 643. Резервоарите на въздухоструйните
прекъсвачи и на другите апарати, както и бало-
ните на компресорно налягане подлежат на ве-
домствен технически надзор по реда на Наред-
ба № 28 от 1992 г. за устройството и безопасна-
та експлоатация на съдове, работещи под наля-
гане (обн., ДВ, бр. 16 от 1980 г.; изм. и доп.,
бр. 101 от 1992 г.).
Чл. 644. (1) В РУ с напрежение, по-високо от
1 kV, за заземяване се използват стационарни
заземителни ножове.
(2) Допуска се използването на преносими
заземители в съществуващите РУ, където компо-
новката или конструкциите не позволяват мон-
тирането на стационарни заземяващи ножове.
(3) Ръчките на лостовите задвижвания на
заземителните ножове се оцветяват в червен
цвят, лостовите задвижвания—в черен цвят, а
заземителните ножове—в червен и бял цвят—
тип “зебра”.
Чл. 645. (1) В РУ се поддържат на разположе-
ние преносими заземления, средства за оказване
на първа помощ на пострадалите при нещастни
случаи, защитни и противопожарни средства.
(2) Средствата по ал. 1 за РУ, обслужвани от
оперативно-ремонтни бригади, може да се
включват в екипировката на бригадите.
Чл. 646. (1) Разпределителните устройства с
напрежение 400 kV и по-високо са съоръжени
със средства за биологична защита във вид на
стационарни или преносими екрани, както и
със средства за индивидуална защита—екрани-
ращи костюми.
(2) Персоналът, обслужващ РУ по ал. 1, раз-
полага с карти за разпределение на напрегна-
тостта на електрическото поле на ниво 1,8 m
над повърхността на земята.
Чл. 647. (1) Разпределителните устройства с
напрежение, по-високо от 1 kV, трябва да са съо-
ръжени с блокировки, предотвратяващи възмож-
ността за погрешни операции с разединителите,
отделителите, късосъединителите, подвижните
колички в КРУ и стационарните заземители.
(2) Електромагнитните устройства за бло-
кировка трябва да бъдат пломбирани в работно
положение.
(3) На оперативния персонал, извършващ
непосредствено превключванията, се забраня-
ва да извежда самоволно блокировките.
Чл. 648. (1) Приводите на разединителите и
разпределителните шкафове ниско напрежение
към мачтовите трафопостове, превключвател-
ните пунктове и другите уредби без постоянни
огради трябва да се заключват.
(2) Стационарните стълби на площадките за
обслужване на съоръженията по ал. 1 трябва да
имат блокировка с разединителите и заключ-
ване в неработно положение.
Чл. 649. (1) Нивото на маслото в маслените
прекъсвачи, измервателните трансформатори
и маслонапълнените проходни изолатори тряб-
ва да е в границите на скалата на маслопоказа-
теля при максимална и минимална температу-
ра на околния въздух.
(2) Маслото в нехерметизираните маслона-
пълнени изолатори трябва да е защитено от
окисляване и овлажняване.
Чл. 650. (1) Шкафовете с апаратура на уст-
ройствата за релейна защита, автоматика, свръз-
ки и телемеханика, шкафовете за управление и
разпределителните шкафове на въздушните
прекъсвачи, както и шкафовете за задвижване
на маслените прекъсвачи, отделителите, късо-
съединителите и двигателните приводи на ра-