Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
2. диапазоните на производствени източници, 
за които има ограничения в мощността, произ-
тичащи от условията на околната среда, като 
температура на охлаждаща вода през лятото, 
емисии и др.;
3. диапазоните на ВЕЦ и ПАВЕЦ, за които 
има ограничения на мощността, свързани с 
хидроложки условия или ограничение на обема 
на изходящата вода;
4. производствени източници и обекти на кли-
енти за диапазоните, за които има ограничения, 
свързани с режимите на работа на преносната 
и/или разпределителните мрежи.
Чл. 104. Резервът за третично регулиране 
може да се предоставя чрез:
1. договори за използване на непродадената 
разполагаемост на кондензационните електри-
чески централи;
2. договори за използване на ВЕЦ и ПАВЕЦ;
3. активиране на предложения на пазара на 
балансираща енергия от страна на ползвателите 
на преносната мрежа в съответствие с Правилата 
за търговия с електрическа енергия;
4. договори с оператори на или доставчици 
от други електроенергийни системи.
Чл. 105. (1) Активирането на резерва за тре-
тично регулиране може да става от диспечер-
ския център на оператора на електро­преносната 
мрежа без намеса на оперативния персонал в 
електрическата централа, когато генераторите 
са оборудвани със средства за дистанционно 
управление.
(2) Активирането на резерва за третично 
регулиране в енергийни обекти, които не са обо-
рудвани със средства за дистанционно управле-
ние, се извършва чрез намесата на оперативния 
персонал в съответните енергийни обекти на 
основата на диспечерски разпореждания.
(3) Активирането на резерва за третично 
регулиране от съседни системи се извършва 
след съгласуване със съответните оператори 
на електроенергийни системи чрез промяна на 
графика за обмен.
(4) Резервът на кондензационни или хидроагре-
гати след активиране може да бъде въведен във 
вторичното регулиране на честотата и обменните 
мощности с цел възстановяване на резерва за 
вторично регулиране.
Чл. 106. (1) Планирането на резерва за тре-
тично регулиране се извършва в координация с 
планирането на резерва за надеждност на снаб-
дяването на клиентите с електрическа енергия 
(студения резерв).
(2) Определянето на необходимата ежедневна 
мощност на резерва за третично регулиране се 
извършва по следната емпирична формула:
Рt = 1,1 (Р1000), MW,
където:
Р1000 е работната мощност на най-големия 
блок за деня.
(3) При установяване на недостиг на третичен 
резерв операторът на електропреносната мрежа 
активира студен резерв в необходимия размер.
Чл. 107. (1) Всички източници, използвани 
за третично регулиране, се подреждат в приори-
тетни списъци в срокове и по начин, указани в 
Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) Приоритетните списъци по ал. 1 са за:
1. компенсиране на недостига на генераторна 
мощност в електроенергийната система;
2. компенсиране на излишъка на генераторна 
мощност в електроенергийната система; списъ-
ците съдържат информация за източниците на 
балансираща енергия за всеки единичен период 
на диспечиране.
(3) Техническите параметри, характеризиращи 
динамиката на процеса на промяна на активната 
мощност на всеки източник на балансираща 
енергия в съответствие с Правилата за търговия 
с електрическа енергия, са неделима част от 
приоритетните списъци по ал. 1.
Раздел VІ
Планиране режима на работа на преносната 
електрическа мрежа
Чл. 108. (1) Целта на планирането на режима 
на работа на преносната мрежа е създаването 
на необходимите условия за нормална и иконо-
мична работа на електроенергийната система 
и за провеждане на необходимите планови и 
принудителни ремонти на съоръженията, без да 
се нарушават критериите за сигурност.
(2) Планирането се осъществява чрез:
1. изработване и съгласуване на ремонтната 
програма на междусистемните електропроводи 
съвместно с представители на системните опе-
ратори от Югоизточна Европа;
2. разработване на годишната ремонтна прог­
рама на мрежи 400 kV и 220 kV и съоръженията 
от преносната мрежа;
3. оперативно планиране.
Чл. 109. Операторът на електропреносната 
мрежа разработва ремонтната програма за 
следващата година на базата на: съгласуваната 
ремонтна програма на междусистемните елек-
тропроводи; заявките за ремонт на съоръженията 
в ОРУ на АЕЦ; заявките на мрежовите експло-
атационни райони (МЕР); програмата за ремонт 
на генериращите мощности; инвестиционната 
програма на оператора на преносната мрежа и 
други утвърдени програми за реконструкции на 
елементи от преносната мрежа.
Чл. 110. Годишната ремонтна програма на 
съоръженията от преносната мрежа посочва 
началната дата, продължителността на ремонта, 
през който съоръжението няма да бъде разпола-
гаемо, и задължителните условия, които трябва 
да бъдат изпълнени при извеждане на съоръже-
нието от работа, ако има такива.
Чл. 111. При разработването на програмата 
за ремонт се спазват следните приоритети:
1. проверка чрез съответните изчислителни 
модели за допустимост от гледна точка на кри-
териите за сигурност, посочени в чл. 13;
2. съгласувани дългосрочни договори и прог­
рами за доставка на електрическа енергия;
3. ремонтна програма на производствените 
мощности на производителите на електрическа 
енергия;
4. съгласувани договори и програми на външ-
ни партньори за ремонт или за изграждане на 
нови съоръжения.