Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
(2) При повреди на средствата за връзка
собствениците или ръководителите уведомяват
съответната РСПАБ и осигуряват други техни-
чески възможности за оповестяване.
Чл. 16. (1) В производствени обекти с пре-
обладаваща категория на производство по по-
жарна опасност “А” и “Б” с обща застроена
площ над 500 m2 и с категория “В” с обща зас-
троена площ над 1000 m2, намиращи се в насе-
лени места и извънселищни територии, без
РСПАБ или противопожарен участък (ППУ),
се обособяват депа за противопожарна техни-
ка и материално-технически средства за по-
жарогасене.
(2) В депата се съхраняват мотопомпени
агрегати, шлангове, струйници, пенообразува-
щи вещества за пожарогасене, водовземателни
стойки и други, видът и количеството на които
се съгласуват от РСПАБ на територията, на
която се намира обектът.
(3) Депа не се изискват за производствени
обекти, в които има създадени звена за ПАБ по
чл. 120а и 120б ЗМВР, осъществяващи пожаро-
гасителна и аварийно-спасителна дейност.
Чл. 17. При ремонтни работи, свързани с
изключване на участъци от водопроводната
мрежа, излизане от строя на помпени стан-
ции, неизправности в ПИИ и ПГИ, изтичане
на вода от пожарните водоеми или тяхното
източване, незабавно се уведомява съответ-
ната РСПАБ.
Чл. 18. В края на работното време всеки ра-
ботник (служител) е длъжен да провери и да
остави в пожаробезопасно състояние своето
работно място, апаратите, машините, съоръже-
нията и др., с които работи, съгласно проведе-
ния инструктаж по чл. 11, ал. 1, т. 5.
Г л а в а  т р е т а
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА
БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ
Раздел I
Изисквания към територията на обектите
Чл. 19. (1) Територията на обекта се поддър-
жа чиста от горими отпадъци.
(2) Горимите производствени отпадъци се
събират на определени пожарообезопасени
места и се изнасят извън района на обекта.
Чл. 20. (1) Към всички сгради, съоръжения,
водоизточници и депа за противопожарна тех-
ника и материално-технически средства за по-
жарогасене в обектите се осигуряват и поддър-
жат пътища и свободни достъпи, които през
зимата се почистват от сняг и се опесъчават.
(2) Преди настъпване на зимния сезон про-
тивопожарните хидранти и откритите водоеми
се подготвят за eксплоатация при отрицателни
температури.
(3) За предстоящо затваряне на отделни учас-
тъци от пътищата, което препятства минаване-
то на противопожарните автомобили, предва-
рително се уведомява съответната РСПАБ.
Чл. 21. (1) Незастроените площи, обособени
от нормативно изискващите се разстояния меж-
ду сградите и съоръженията, не могат да се
използват за складиране на материали, оборуд-
ване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на тран-
спортни и други технически средства и постро-
яване на временни сгради и съоръжения.
(2) Не се допуска спиране или паркиране
на транспортни средства на разстояние 10 m
преди и след противопожарните депа, хидран-
ти и на площадките за противопожарни авто-
мобили към противопожарните водоеми и ре-
зервоари за вода.
Чл. 22. (1) На прелезите на вътрешнообект-
ните железопътни линии се поставят плътни
настилки до горната част на релсата и се осигу-
рява свободно преминаване на противопожар-
ните автомобили.
(2) Престояване на вагони и локомотиви на
местата на прелезите не се разрешава.
(3) Автоматичните портални врати и бариери
се оборудват и с устройства за ръчно задвижване.
Чл. 23. На територията на взривоопасни и
пожароопасни обекти и в местата, където се
съхраняват и преработват горими материали,
използването на открит огън, ако това не е свър-
зано с технологичния процес и тютюнопушене-
то, се забраняват.
Чл. 24. (1) Територията на обектите и скла-
довите бази се осигурява с външно осветление,
захранено от самостоятелен токов кръг.
(2) Противопожарните депа, водоизточни-
ците и външните пожарни стълби се устройват
и обозначават съгласно действащите стандар-
ти и Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигна-
лите за безопасност на труда и противопожар-
на охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.).
Раздел II
Изисквания към сградите и помещенията
Чл. 25. (1) Сградите, помещенията и външ-
ните технологични съоръжения се оборудват с
уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.
(2) Видът и количеството на уредите, съоръ-
женията и средствата за пожарогасене се опре-
делят съгласно действащите норми за пожарна
безопасност, а разполагането и обозначаване-
то им се извършват в съответствие с действа-
щите стандарти и Наредба № 4 от 1995 г. за зна-
ците и сигналите за безопасност на труда и про-
тивопожарна охрана.
Чл. 26. Пожароопасните места и тези за
тютюнопушене в обектите се обозначават с
указателни знаци в съответствие с Наредба № 4
от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност
на труда и противопожарна охрана.
Чл. 27. (1) В административните, производ-
ствените сгради, детските, учебните, социал-
ните и лечебните заведения за болнична по-
мощ, както и в сградите за масово пребивава-
не на хора се поставят схеми за евакуация на
хората от съответния етаж с обозначение на
стаите (помещенията), евакуационните изхо-