Държавен вестник, бр. 79, 2004 г., стр. 27

Б Р О Й  79
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  27
(3) Работата по входните/изходните вериги
на апаратурите за телеизмерване, телесигнали-
зация, телеуправление и др., както и техният
монтаж и демонтаж се извършват от отделите
или групите по релейна защита и автоматика
на съответното енергийно предприятие, обслуж-
ващо обекта.
(4) Настройките на апаратурите и връзките
между тях се извършват и поддържат от персо-
нала на отделите и групите по ТМ и ТК.
(5) Телефонните кабели и други свързочни
съоръжения (телефонни апарати, автоматични
телефонни централи, комутатори и др.), мон-
тирани в обектите на ЕЕС за целите на опера-
тивното управление, се поддържат от персона-
ла, обслужващ обекта.
Чл. 112. Профилактиката на средствата за
АСДУ се извършва по предварително утвърден
график, като извеждането им от експлоатация
се извършва със заявки, подадени по общия ред.
Чл. 113. Въвеждането в експлоатация на
средствата за ТМ и ТК и ОИУС след ремонт
или профилактика се извършва след проверка
на правилното им действие и предаването им в
разпореждане на дежурните диспечери.
Чл. 114. (1) При констатиране на неизправ-
ност дежурният персонал в съответния обект
незабавно уведомява дежурния диспечер, под
чието оперативно разпореждане се намира.
(2) Диспечерът прави запис в съответния
дневник за повреди и действа съгласно съот-
ветната инструкция.
Г л а в а  д е в е т а
ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 115. (1) В диспечерските служби се води
оперативна документация в следния минима-
лен обем:
1. оперативен дневник;
2. дневник за заявки;
3. типова бланка за дадените разрешения за
допускане до работа по съоръженията на ЕЕС;
4. бюлетин за нарушенията в нормалната
работа на съоръженията;
5. дневник за действието на РЗ, автоматика-
та и ПАА;
6. дневници за разпорежданията;
7. дневник за използване на източниците на
балансираща енергия (само за ЦДУ);
8. дневници за повреди по ТМ и ТК;
9. дневник за повредите по ОИУС;
10. еднолинейна схема на ЕЕС или на част от
нея, която е на оперативно подчинение на съот-
ветното диспечерско управление или служба;
11. часова ведомост за мощностите, потоци-
те и напреженията на мрежата;
12. типова бланка, отразяваща текущото
състояние на схемата на контролираната от
съответното диспечерско управление или служ-
ба част от мрежата, която е неразделна част от
оперативния дневник.
(2) Дневниците, които се водят в писмена
форма, са прономеровани и прошнуровани.
(3) Информацията от документацията, коя-
то се води чрез средствата на изчислителната
техника, се съхранява на магнитен носител.
Чл. 116. В електроенергийните обекти се
води оперативна документация в следния ми-
нимален обем:
1. оперативен дневник;
2. дневник за повредите на съоръженията;
3. дневник за действието на РЗ, автоматика-
та и ПАА;
4. дневници за разпорежданията;
5. дневници за повреди по ТМ и ТК;
6. еднолинейна схема на обекта;
7. часова ведомост.
Чл. 117. (1) В оперативния дневник се запис-
ват в хронологичен ред с точно означаване на
часа и минутата:
1. оперативните превключвания;
2. промените в нормалния режим на работа
на ЕЕС;
3. дадените или получените разпореждания
и информации, както и фамилията и длъжност-
та на лицето, дало или получило разпореждане
или информация;
4. допускането на работни групи за работа
по съоръженията, които са на оперативно под-
чинение на съответния диспечер.
(2) При приемане на смяната дежурният
диспечер вписва в оперативния дневник дата-
та, часа и смяната, като предаващият и приема-
щият смяната се подписват.
Чл. 118. (1) В дневника за заявки се водят
всички заявки, получени в съответната диспе-
черска служба.
(2) Заявките до ЦДУ и ТДУ се предават по
телекс, факс или електронна поща при спазва-
не на съответния ред и начин на оформяне на
заявките.
(3) Номерацията на заявките е годишна, като
всяка година на 1 януари първата заявка започ-
ва с № 1.
Чл. 119. В бюлетина на нарушенията в нор-
малната работа на ЕЕС се вписват обектът и
съоръжението, което има повреда и е изключе-
но. Вписва се и причината за изключването.
Чл. 120. (1) В дневника за действието на РЗ,
автоматиката и ПАА се записва функционира-
нето на уредите в контролираните обекти по
време на смяната.
(2) Дежурният персонал в обектите на ЕЕС
е длъжен при ежечасното отчитане на елект-
ромерите да обхожда и таблата на РЗ, автома-
тиката и ПАА, да записва и изчиства появи-
лата се информация (блинкери, дисплеи, све-
тодиоди и др.), като уведомява за това дежур-
ните диспечери.
(3) При задействане на РЗ, автоматиката и
ПАА дежурният персонал е длъжен веднага да
запише появилата се информация (блинкери,
набрано време, дисплеи, светодиоди и др.) и да