Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
до защитавания обект, върху или в близост до 
мрежите за обществени услуги, които навлизат 
в защитавания обект.
(2) Вътрешна мълниезащита може да е не­
обходима и тогава, когато оценката на риска не 
показва необходимост от външна мълниезащита.
Чл. 144. За осъществяване на вътрешната 
мълниезащита се прилагат следните мерки:
1. мерки за защита в съществуващото елек­
трозахранване;
2. устройства за защита от пренапрежения;
3. изолиращи свързвания;
4. трасиране и брониране;
5. екранирани пространства;
6. изравняване на потенциалите.
Чл. 145. Когато електрозахранването се осъ­
ществява по схема TN-C, то може да генерира 
смущения на честотата. Тези смущения могат 
да бъдат избягнати чрез изолиращи свързва­
ния. Препоръчва се електрозахранването да се 
осъществява по схема TN-S.
Чл. 146. (1) За управление на пренапре­
женията във вътрешните мрежи се използват 
устройства за защита от пренапрежения в мес­
тата на навлизане в мълниезащитната уредба, 
на преходите от една зона в друга и евентуално 
преди защитаваното оборудване. Проектира­
нето на устройствата се извършва съобразно 
характеристиките на мрежите.
(2) Когато в местата на навлизане се проек­
тират арестери, те трябва да бъдат от изпитва­
телен клас I, а за преходите между останалите 
зони – арестери съответно от изпитвателен клас 
II и изпитвателен клас III.
Чл. 147. За избягване на интерференции може 
да се използват изолиращи свързвания между 
съществуващо и ново оборудване: защитно 
изолирани изделия от клас II на защита срещу 
поражения от електрически ток, изолиращи 
трансформатори, оптични кабели или оптични 
съединители.
Чл. 148. (1) За да се избегне появата на 
твърде високи индуктирани напрежения, при 
проектирането на електрозахранващите и ко­
муникационните мрежи трябва да се избира 
подходящо трасе, без да се образуват големи 
контури.
(2) Препоръчително е да се използват кабели, 
специално екранирани при полагането им в 
защитавания обект, например в метални канали.
(3) Мерките „трасиране“ и „екраниране“ 
имат толкова по-голямо значение, колкото 
контурите са по-големи и естественото екра­
ниране е по-слабо.
Чл. 149. (1) Екранирането на пространството 
за една мълниезащитна зона срещу електромаг­
нитните полета на мълнията изисква екрани-
мрежи с широчини до 5 m.
(2) Когато мълниезащитна зона LPZ 1 
(фиг. 16) се създава чрез нормална външна 
мълниезащита (мълниеприемник, токоотвод и 
заземител), за която широчините на мрежите 
са по-големи от 5 m, екраниращият ефект е 
пренебрежим; когато е необходимо по-ефек­
тивно екраниране, външната мълниезащитна 
уредба трябва да бъде подобрена.
(3) Мълниезащитна зона LPZ 1 и по-висока 
могат да изискват екранирано пространство за 
защита на чувствителни електронни устройства, 
които не отговарят на изискванията за радио­
честотни емисии и на изискванията за устой­
чивост срещу електромагнитни въздействия.
Чл. 150. (1) Изравняването на потенциалите 
за токове на мълнията с високи честоти (ня­
колко MHz) изисква мрежа с малък импеданс 
и клетки, по-малки от 5 m. Всички мрежи 
за обществени услуги, навлизащи в обект с 
мълниезащитна уредба, трябва да се заземяват 
директно или чрез искрова междина (искрище), 
колкото е възможно по-близо до границата на 
мълниезащитната уредба.
(2) Когато за съществуващи обекти изис­
кванията по ал. 1 не могат да бъдат спазени, 
трябва да се приложат други мерки за защита.
Чл. 151. (1) Изравняването на потенциали­
те и заземяването се осигуряват във всички 
случаи, особено за токопроводими мрежи за 
обществени услуги, директно или индиректно 
чрез устройства за защита от пренапрежения 
в точките на навлизане (въводите).
(2) Другите мерки за защита срещу елек­
тромагнитни полета може да се прилагат са­
мостоятелно или комбинирано.
Чл. 152. Изборът на мерки за защита срещу 
електромагнитни полета се прави съобразно 
анализа на риска, като се отчитат съществу­
ващите технически и икономически фактори.
Чл. 153. При проектиране на вътрешна мъл­
ниезащита се спазват минималните сечения на 
шините и проводниците, дадени в табл. 18, за 
мълниезащитните уредби от клас I – IV.
Таблица 18
Минимални сечения за шини и проводници, 
използвани за вътрешна мълниезащита
Шини и проводници
Вид 
на 
ма­
тери­
ала
Сече­
ние, 
mm2
1
2
3
Свързваща шина за изравнява­
не на потенциалите (мед или 
поцинкована стомана)
мед, 
сто­
мана
50
Свързващи проводници от шина­
та за изравняване на потенциали­
те към заземителната уредба или 
към други шини за изравняване 
на потенциалите
мед
алу­
ми­
ний
сто­
мана
14
22
50