Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 12

С Т Р .  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
5. предпазно изхвърлящ клапан от страната
с ниско налягане с автоматично възстановява-
не, който сработва, когато налягането след ре-
гулатора превиши максималното работно на-
лягане; пропускателната способност на клапа-
на трябва да е най-малко 1 на сто от тази на
регулиращата линия, в която е вграден;
6. системи за измерване на природния газ с
осигурен байпас на входния край на системата
за плавното є запълване с газ и възможност за
лесно монтиране на байпасна линия на измер-
вателния прибор;
7. уреди на байпасната връзка за измерване
на налягането и температурата на газа на входа
и на изхода;
8. изпускателни газопроводи, като не се до-
пуска обединяване на изпускателни газопрово-
ди с различно налягане на газа в тях;
9. изолиращи фланци на входа и изхода на ГРС;
10. байпас вход—изход, върху който се мон-
тират последователно спирателен кран, пред-
пазно-затварящ клапан, ръчен регулиращ кран
с пропускателна способност при дадените вход-
но и изходно налягане не по-голяма от тази на
станцията и предпазно-изхвърлящ клапан с
пропускателна способност, равна на тази на
регулиращия кран;
11. газоподгревателна система, осигуряваща
температура на газа след регулатора най-малко
5 °С—при измерване с ротационен разходомер.
 (2) Когато в ГРС е изграден изход на пре-
носна или разпределителна линия до пряк пот-
ребител, преди началото на изхода се монтира
одорираща инсталация. Не се предвижда одо-
риране на газа в случаите, когато помещения-
та, в които той се използва, са снабдени със
система за газсигнализация и аварийни венти-
лация и осветление, както и в случаите на тех-
нологична несъвместимост с нуждите на пот-
ребителя или на технологичния процес.
(3) Когато ГРС е с две или повече автома-
тични регулиращи линии, всяка от които има
пропускателна способност, по-голяма от пред-
писаната на станцията, байпас вход—изход съг-
ласно ал. 1, т. 10 не се предвижда.
Чл. 40. (1) Във всички помещения на ГРС, в
които може да бъде създадена взривоопасна
концентрация, се осигурява трикратен въздухо-
обмен.
(2) Аварийната вентилация за случаите по ал.
1 трябва да е във взривобезопасно изпълнение.
(3) За включване на аварийната вентилация
се монтират датчици със звукова и светлинна
сигнализация.
Раздел VI
Газоизмервателни станции
Чл. 41. Газоизмервателните станции са съо-
ръжения за измерване количеството на преми-
налия природен газ, които се монтират в бли-
зост до или на газопроводите от преносната
мрежа.
Чл. 42. (1) Газоизмервателните станции се
изграждат надземно.
(2) Около сградата и съоръженията на ГИС
се осигурява свободен достъп за противопожар-
ната техника.
(3) Територията на ГИС се осигурява със
система за физическа защита съгласно Наред-
ба № 7 от 1998 г. за системите за физическа
защита на строежите.
Чл. 43. Оборудването на ГИС включва:
1. входен и изходен кран;
2. прахов филтър;
3. измервателен уред за количеството преми-
нал газ с корекция по температура и налягане;
4. показващи манометър и термометър;
5. възможност за лесно монтиране на байпа-
сираща измервателния уред линия.
Г л а в а  т р е т а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗПОЛАГАНЕТО
НА ПРЕНОСНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 44. Преносните газопроводи не трябва
да застрашават подземните и надземните про-
води на другите мрежи на техническата ин-
фраструктура.
Чл. 45. (1) Участъци на преносни газопрово-
ди в свлачищни райони се полагат под плос-
костта на пълзенето на земния масив или над-
земно, с опори, които са фундирани под плос-
костта на пълзене.
(2) Участъците на преносния газопровод се
засипват, укрепват или анкерират така, че по
време на експлоатацията газопроводът да не
променя местоположението си, с изключение
на допустимите премествания поради натовар-
вания и температурни разширения.
(3) Разстоянията между успоредно полагани
газопроводи в един технически коридор се оп-
ределят от изискванията за технологична по-
точност на монтажа, осигуряване безопасност
на труда и сигурност при експлоатация, като
трябва да бъдат най-малко 15 m.
Чл. 46. (1) Трасето на газопроводите се озна-
чава с метални или стоманобетонни стълбове
(репери) на разстояния, осигуряващи пряка
видимост един от друг, с височина най-малко
1,5 m и оцветени на равни разстояния с хоризон-
тални черни и жълти ивици, като стълбовете се
поставят на 2,5 m от оста на газопровода с ука-
зана посока към него.
(2) Операторът на преносната мрежа поста-
вя надписи и знаци, указващи за газо-, взриво-
и пожароопасност и съдържащи данни за опе-
ратора на компресорните станции и другите
надземни съоръжения на преносната мрежа и
на съоръженията по технологичната далекосъ-
общителна мрежа.