Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
(3) При оглед на включена кондензаторна
уредба се забранява снемането или отварянето
на предпазните огради.
Чл. 326. Почистването на повърхността на
изолаторите, кондензаторите, апаратурата и
корпусите от прах и друго замърсяване се из-
вършва при изключена батерия и с периодич-
ност, определена от енергетика.
Чл. 327. Забранява се експлоатацията на
кондензаторите:
1. ако напрежението на шините, към които са
включени кондензаторите, превишава 110 % от
номиналното напрежение на кондензаторите;
2. при температури на околната среда извън
допустимия диапазон за кондензаторите от да-
дения тип;
3. при наличие на пукнатини по стените на
кондензаторите;
4. при неравномерно натоварване на фазите
на кондензаторната уредба над 10 % от средна-
та стойност на тока;
5. при ток на батерията, превишаващ 130 %
от номиналната му стойност;
6. при изтичане на масло от кондензаторите;
7. при повреждане на порцеланов изолатор.
Чл. 328. Текущ ремонт на кондензаторните
уредби за напрежение до и над 1000 V се извър-
шва при изключена уредба и най-малко един
път годишно.
Чл. 329. Текущият ремонт на кондензатори-
те включва:
1. проверка на степента на затягането на
гайките в контактните съединения;
2. проверка с омметър на целостта на стопя-
емите вложки;
3. външен оглед на качеството на връзките
със заземителния контур;
4. почистване на повърхността на изолато-
рите, корпусите на кондензаторите, апарату-
рата и металните арматури от прах и други за-
мърсявания;
5. измерване на капацитета на всеки конден-
затор при кондензатори за напрежение над 1000 V;
6. проверка с мегаомметър за липса на кор-
пусно съединение в кондензаторите;
7. запояване с мек припой на местата със
следи от просмукване на масло, включително
на местата на монтиране на проходните изола-
тори към капаците на кондензаторите;
8. подмяна на бракуваните секции на бате-
рията или на отделни кондензатори;
9. изпробване на действието на релейната
защита и на задвижването на прекъсвачите.
Чл. 330. При оглед или основен и текущ ре-
монт на основните съоръжения на електричес-
ките консуматори—електродвигатели и транс-
форматори, към клемите на които непосредст-
вено са включени кондензаторни батерии, мон-
тирани в едно и също помещение с тези съоръ-
жения, се извършва едновременно оглед или
ремонт на тези кондензатори.
Чл. 331. (1) Капацитетът на кондензаторите
се измерва с точност не по-малка от 2 % и се
оформя в протокол за получените резултати.
(2) При увеличаване на капацитета на кон-
дензаторите вследствие на остаряване на дие-
лектрика, съответно при увеличаване на актив-
ния ток, кондензаторната батерия се изключва.
(3) Граничното увеличаване на капацитета
се дава от инструкцията на производителя.
Чл. 332. (1) Периодичността, обхватът и
нормите за изпитване на кондензаторните уред-
би са съгласно приложение № 10.
(2) Профилактичните изпитвания с високо
напрежение с промишлена честота се извърш-
ват по време на основните ремонти.
(3) На изпитване с напрежение с промишле-
на честота се подлагат само кондензатори с
номинално напрежение до 10 kV.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 333. Изискванията на тази глава се от-
насят за техническата експлоатация на стаци-
онарни киселинни и основни акумулаторни ба-
терии, монтирани както в подстанции, така и
в производствените цеховете на предприятия/
организации.
Чл. 334. Осветителите за помещенията на
акумулаторните батерии и електродвигателите
за техните вентилатори се избират и монтират
съгласно изискванията на Наредба № 3 за уст-
ройството на електрическите уредби и електро-
проводните линии (ДВ, бр. № 90 и 91 от 2004 г.).
Чл. 335. Устройството и вентилацията на
акумулаторните помещения се избират в съот-
ветствие с нормативните изисквания за пожар-
на и аварийна безопасност.
Чл. 336. (1) Акумулаторните помещения се
отопляват с калориферно устройство, което
се разполага извън акумулаторното помеще-
ние и подава топлия въздух през вентилаци-
онни канали.
(2) Допуска се парно или водно отопление в
акумулаторните помещения, изпълнено със
заварени тръби без фланци и вентили.
(3) В акумулаторните помещения се осигу-
рява температура на въздуха не по-ниска от
+10 °С.
Чл. 337. Вратата на помещението на акуму-
латорната батерия се отваря навън и е постоян-
но заключена.
Чл. 338. На вратите на акумулаторното по-
мещение се поставят знаци по безопасност и
здраве на труда, пожарна и аварийна безопас-
ност и табелки със следните данни:
1. категория на производството—съгласно
нормативните изисквания за пожарна и аварий-
на безопасност;
2. клас на взривоопасните зони по отноше-
ние на електрическите съоръжения;
3. група на взривоопасната смес и темпера-
турен клас.
Чл. 339. За зареждане на акумулаторната
батерия се използва агрегат с мощност и на-
прежение, достатъчни за зареждането до 90 %
от капацитета и в продължение на не повече
от 6 ч 8 h.