Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Чл. 399. Всички работи при сменяне на неиз-
правни части на уредбите, предпазители и др. тряб-
ва да се извършват при изключено напрежение.
Раздел V
Ремонт на индукционните уредби
Чл. 400. Прегледите на уредбите се правят от
електротехническия персонал по график, съста-
вен от отговорника за техническата експлоата-
ция на даденото предприятие (организация). Ре-
зултатите от прегледите и взетите мерки за лик-
видиране на неизправностите се вписват в работ-
ния дневник. Прегледите трябва да включват:
1. проверка на изправността на всички бло-
киращи устройства, които осигуряват безопас-
ни условия на работа на персонала;
2. проверка на точността и последователност-
та на включване на всички технологични и елек-
трически елементи на уредбата;
3. проверка на сигурността на екранирането
и заземяването на отделните блокове;
4. установяване състоянието на контактите
на пусково-регулиращата апаратура;
5. проверка на действието на контакторите с
гасителни камери;
6. проверка за липсата на утайки по водоох-
лаждащите повърхности на детайлите.
Чл. 401. Прегледите и ремонтите на индук-
ционните уредби се извършват при изключен
захранващ източник.
Чл. 402. Ремонтите на индукционните уред-
би се извършват от ремонтни бригади, в които
може да участва и дежурният персонал. Обе-
мът и качеството на изпълнените работи се
записват в дневника на уредбата.
Чл. 403. Планово-профилактичните прегле-
ди и ремонти трябва да се извършват по гра-
фик, одобрен от отговорника за техническата
експлоатация на енергообзавеждането на пред-
приятието (организацията).
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
УРЕДБИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАВАРЯВАНЕ
Чл. 404. Тази глава се отнася за техническа-
та експлоатация на неподвижни и подвижни
заваръчни машини за постоянен и променлив
ток, еднопостови и многопостови уредби за
ръчно, автоматично и полуавтоматично зава-
ряване, както и за машини за челни, точкови и
шевни електрически заварки.
Чл. 405. Електрозаварчиците трябва да имат
не по-ниска от втора квалификационна група
съгласно изискванията на нормативните акто-
ве по безопасност на труда.
Чл. 406. Електрозаварчиците трябва да из-
ползват специално облекло и лични предпазни
средства.
Чл. 407. Извършването на заваръчни рабо-
ти в пожароопасни помещения се допуска при
спазване на специални мероприятия в съответ-
ствие с изискванията на органите на противо-
пожарната охрана за този вид дейности, като
всеки отделен случай се съгласува с местните
органи за пожарна безопасност.
Чл. 408. Обслужването на електрозаваръч-
ните уредби, неразгледани в тази глава, се из-
вършва съгласно експлоатационни инструкции
на предприятието (организацията), експлоати-
раща тези уредби.
Чл. 409. Захранването на дъгата в уредби за
азотноводородни заварки трябва да се извърш-
ва от еднопостови трансформатори.
Чл. 410. За обратни проводници, съединява-
щи заваряваното изделие с източника на заваръ-
чен ток, могат да се използват гъвкави кабели,
а където това е възможно—и стоманени шини с
произволно избран профил и с достатъчно сече-
ние, заваръчните плочи и самата заварявана
конструкция. Забранява се да се използват като
обратен проводник заземителните мрежи, ме-
талните конструкции на сградите, комуникаци-
ите и други технологични съоръжения.
Чл. 411. Свързването на елементите, изпол-
звани за обратен проводник, трябва да се из-
пълнява сигурно—чрез заварка или с болтове.
При нужда (например при заваряване на ци-
линдрични повърхности) се допуска в уредби за
дъгова заварка обратният проводник да се при-
съединява със заваряваното изделие посредст-
вом плъзгащи се контакти.
Чл. 412. Частите на заваръчните съоръже-
ния, намиращи се на височина над 2 m и изис-
кващи оперативно обслужване, трябва да имат
осветени работни площадки, застлани с диелек-
тричен материал, и укрепена стълба с парапет
от негорим материал.
Чл. 413. На апаратите за управление на за-
варъчните съоръжения трябва да има ясни над-
писи или условни знаци, които да показват тях-
ното функционално предназначение.
Чл. 414. Присъединяването и отсъединява-
нето от мрежата на електрозаваръчните уред-
би, както и проверките за изправността им в
процеса на експлоатацията трябва да се извър-
шват от електротехническия персонал на пред-
приятието. Преди присъединяване на заваръч-
ната уредба трябва да се направи външен оглед
на цялата уредба и да се установи изправността
є. При това особено внимание трябва да се обър-
не на състоянието на контактите и на заземява-
щите проводници, на изправността на изолаци-
ята на работните кабели, на наличността и из-
правността на защитните средства. Забранява
се включването на заваръчната уредба при на-
личие на неизправности.
Чл. 415. Забранява се извършването на ре-
монти на електрозаваръчните уредби под на-
прежение.
Чл. 416. При завършване на работата елек-
трозаваръчната уредба се изключва от елек-
трическата мрежа, кабелът с електрододържа-
теля се откачва от източника на заваръчен ток
и се прибира в кутия от топлоустойчив матери-
ал. При заваряване с постоянен ток първо се
изключва веригата за постоянен ток, а след
това—променливотоковата верига, която зах-
ранва електродвигателя на уредбата.
Чл. 417. В работилниците, кабините и на ра-
ботните места за заваряване трябва да се окачват
плакати, предупреждаващи за опасност от облъч-
ване на очите и кожата на работещите.
Чл. 418. Периодичността на текущите и ос-
новните ремонти на заваръчните уредби се оп-