Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 97

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  97  
1
2
3
4
3.
Във варели, туби, бидони и др., без отделяне в самосто-
ятелни помещения – в сгради от категории по пожарна 
опасност Ф5Г и Ф5Д
0,5
3
4.
В резервоари, разположени в отделни надземни поме-
щения на първия етаж в сгради с непосредствен изход 
навън
Еднодневната потребност на цеха, но не 
повече от:
            30                     250
5.
В резервоари, разположени в отделни подземни или по-
луподземни помещения в сгради с непосредствен изход 
навън 
Не се допуска
200
6.
В резервоари, без отделяне в самостоятелни помеще-
ния – в сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и 
Ф5Д 
1
5
Раздел ХV
Хранилища, навеси и открити площадки за 
съхраняване на ЛЗТ и ГТ от подклас на фун­
кционална пожарна опасност Ф5.2
Чл. 542. Сградите на хранилищата за ЛЗТ 
и ГТ са от I или II степен на огнеустойчивост. 
Покривите на сградите на хранилища се проек-
тират при спазване на изискванията по чл. 404.
Чл. 543. Сградите на хранилищата се про-
ектират, както следва:
1. подземни – когато хранилището е про-
ектирано като подземен етаж съгласно ЗУТ;
2. полуподземни – когато хранилището е 
проектирано като полуподземен етаж съгласно 
ЗУТ;
3. надземни – когато хранилището е про-
ектирано като надземен етаж съгласно ЗУТ.
Чл. 544. (1) Сградите на надземните хра-
нилища се проектират с височина до три 
етажа – при съхраняване на ГТ, и на един 
етаж – при съхраняване на ЛЗТ или при съх-
раняване на ЛЗТ и ГТ.
(2) Подземните и полуподземните хранилища 
за ЛЗТ и ГТ се проектират едноетажни.
Чл. 545. (1) Количеството на съхраняваните 
ЛЗТ и ГТ в отделни помещения на сградите на 
хранилища се определя по табл. 54, като общото 
количество ЛЗТ в една сграда е не повече от 
50 m3, а общото количество ГТ – 250 m3.
(2) Разрешава се в специално обособени 
помещения, разположени над първия етаж в 
сградите по ал. 1, да се съхраняват следните 
количества ЛЗТ и ГТ: не повече от 0,1 m3 ЛЗТ 
и не повече от 0,5 m3 ГТ.
Чл. 546. (1) Блокиране на хранилища с 
разливни, помпени и други обслужващи ги 
помещения се разрешава, при условие че са 
отделени със стени от продукти с клас по ре-
акция на огън не по-нисък от А2, с огнеустой-
чивост най-малко REI (EI) 60 и помещенията 
са с изходи, които водят непосредствено навън.
(2) Разрешава се свързване на помещени-
ята по ал. 1, като същите се осигуряват със 
самозатваряща се врата с огнеустойчивост 
най-малко EI 60.
Чл. 547. (1) Хранилищата се проектират 
разделени със стени от клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-
малко 120 min, на отделни секции с единична 
вместимост не повече от 200 m3 – за ЛЗТ, и 
1000 m3 – за ГТ. Общата вместимост на едно 
хранилище за ЛЗТ е не повече от 1200 m3, а 
за ГТ – не повече от 6000 m3.
(2) Вместимостта на хранилището или на 
отделна секция от него за съхраняване на ЛЗТ 
и ГТ се приема по приведен обем, като 1 m3 
ЛЗТ се приравнява на 5 m3 ГТ.
(3) Вратите на отделните секции са от клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2 и с прагове 
за предотвратяване разливането на течности.
(4) Разстоянието между резервоарите в една 
секция е най-малко 1 m.
Чл. 548. Секциите на хранилище за ЛЗТ и 
ГТ с площ, по-голяма от 200 m2, се проектират 
най-малко с два разсредоточени изхода, като 
разстоянието от най-отдалечената точка от 
пода на хранилището до евакуационен изход 
е не повече от 20 m.
Чл. 549. (1) Хранилищата се проектират за 
складиране на варели в един ред по височи-
на – при съхраняване на ЛЗТ, и в два реда – при 
съхраняване на ГТ.
(2) Допуска се височината на складираните 
варели по ал. 1 да се увеличи с още един ред 
при използване на самоносещи се палети.
(3) При механизирано подреждане варе-
лите се складират на стелажи с височина до 
три етажа – за ЛЗТ, и до пет етажа – за ГТ. 
Варелите се складират в един ред на всеки 
етаж от стелажа.
Чл. 550. (1) Леснозапалими и горими течно-
сти в маломерни нечупливи опаковки се скла-
дират на фигури с дължина до 9 m, широчина 
до 2 m и височина до 1,4 m, като опаковките 
се подреждат една върху друга.
(2) Разрешава се ЛЗТ и ГТ в малки чупливи 
опаковки да се складират на стелажи (незави-
симо от броя на стелажите). Не се разрешава 
опаковките да се поставят една върху друга.
Чл. 551. Стелажите се изпълняват от продукти 
с клас по реакция на огън най-малко А2 и се 
разделят с проходи с широчина най-малко 1 m.