Държавен вестник, бр. 28, 2024 г., стр. 61

БРОЙ  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
Раздел VI
Технически изисквания към обектите за 
производство за присъединяване към елек-
трическата мрежа
Чл. 72. (1) При изготвянето на условията за 
присъединяване по чл. 52 мрежовият оператор 
определя техническите изисквания, които се 
изпълняват за присъединяване към електри-
ческата мрежа в съответствие с правилата по 
чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.
(2) Техническите изисквания по ал. 1 се 
отнасят за системите, мрежите и съоръженията 
на обекта за производство, които участват в 
оперативното управление на мрежите, влияят 
на качеството на електрическата енергия и 
трябва да бъдат съвместими с използваните 
в електрическата мрежа.
(3) Техническите изисквания се задават по 
начин, позволяващ използването им от заяви-
теля в процеса на проектиране и строителство.
(4) Условията за присъединяване включват 
технически изисквания:
1. към електрическите уредби на обекта 
за производство;
2. към генериращите модули, параметрите 
и режимите на работа;
3. към регулиращите и управляващите сис-
теми, свързани с участието в поддържането 
на честотата и управлението на активната 
мощност;
4. към регулиращите и управляващите 
системи, свързани с участието в поддържа-
нето на напрежението и управлението на 
реактивната мощност;
5. към релейните защити и автоматики за 
противоаварийно управление;
6. към обмена на информация и управление 
в реално време, налагани от автоматизираната 
система за диспечерско управление (АСДУ) 
на електроенергийната система;
7. към резервния източник за захранване на 
собствените нужди на обекта за производство;
8. към средствата за търговско измерване 
на електрическа енергия;
9. към качеството на произвежданата елек-
трическа енергия.
(5) Техническите изисквания по ал. 4 се 
определят от мрежовия оператор съобразно 
конкретните условия в мястото на присъеди-
няване към електрическата мрежа.
(6) За присъединяване на обект за про-
изводство към електрическа мрежа средно 
напрежение задължително се изисква съот-
ветната мрежа да е захранвана от подстан-
ция с трансформатори с намотка „затворен 
триъгълник“.
(7) За обекти за производство на елек-
трическа енергия, които се присъединяват 
към електроразпределителната мрежа, не се 
допуска работа в „островен режим“.
(8) При инсталирана мощност на обект за 
производство на електрическа енергия, по-
голяма от 10,8 kW, задължително се изисква 
изграждането на симетрична трифазна гене-
рираща система.
Чл. 73. (1) Мрежовият оператор определя и 
задава на производителя режимите на работа 
и настройките на системите за управление и 
регулиране, мрежите за обмен на информация, 
релейните защити и автоматиките на терито-
рията на обекта за производство, участващи 
във и влияещи на сигурното, безопасно и 
ефективно функциониране на ЕЕС.
(2) Производителят е длъжен да спазва 
изискванията по ал. 1.
Чл. 74. (1) Техническата информация по 
чл. 51, ал. 1, т. 3 включва следните основни 
данни:
1. ниво на напрежение;
2. скица на терена, предназначен за из-
граждане на електрическа уредба по чл. 71;
3. предполагаем график за производство 
на електрическа енергия (годишен, месечен, 
седмичен и дневен), когато се предвижда 
промяна в натоварването за различните пе-
риоди от време;
4. консумирана от мрежата електрическа 
мощност (активна и реактивна) по време на 
планово и аварийно спиране на всяка еди-
ница/модул;
5. обща инсталирана мощност, мощност и 
вид енергиен източник за всяка единица/модул.
(2) Според вида на първичните енергийни 
източници информацията по чл. 51, ал. 1, т. 3 
включва и следните данни:
1. за водноелектрически централи (ВЕЦ) 
с инсталирана мощност над 10 MW:
а) характеристики на горен изравни-
тел – минимално и максимално ниво, ми-
нимален и максимален воден обем (за ВЕЦ 
с горен изравнител);
б) характеристики на долен изравни-
тел – минимално и максимално ниво, мини-
мален и максимален обем, време за запълване 
при различни режими и брой на единиците/
модулите (за ВЕЦ с долен изравнител);
в) минимален и максимален дебит (за ВЕЦ 
на течащи води – без регулиращи обеми, 
питейни водопроводи, напоителни канали в 
хидромелиоративната система);
г) разчетен напор;
д) номинален дебит;
2. за топлоелектрически централи:
а) вид и проектна калоричност на използ-
ваното гориво;
б) специфичен разход на използвания вид 
гориво (по видове горива);
в) капацитет на складовете за горива по 
видове;
3. за газови централи:
а) капацитет на хранилището за газ;