Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 1026. Системата за аварийно електро-
снабдяване се въвежда и приема  в експлоата-
ция преди физическия пуск на енергиен блок.
Чл. 1027. Приемането в експлоатация на САЕ
се осъществява след успешно проведени комп-
лексни изпитвания и проверка на подсистеми-
те (елементите) на САЕ, включващи: агрегати-
те за непрекъснато захранване; акумулаторни-
те батерии; дизелгенераторите; автоматиката
за степенчат пуск на механизмите при загуба на
собствените нужди на АЕЦ; обратимите двига-
тел-генератори.
Чл. 1028. Системата за аварийно електро-
снабдяване се поддържа и намира в режим на
постоянна готовност, осигуряващ  електроснаб-
дяването на системите за безопасност чрез:
1. провеждане на редовни огледи от оператив-
ния персонал на намиращите се в работа съоръ-
жения и контрол за тяхното състояние с проект-
ните средства за измерване и диагностика;
2. периодично освидетелстване и провежда-
не на периодични изпитвания за съответствие с
проектните показатели.
Чл. 1029. Във всички експлоатационни и
аварийни режими на енергийния блок и на всич-
ки места, от които се управлява, състоянието
на САЕ се контролира в пълен обем, в съответ-
ствие с проекта.
Чл. 1030. Дизелгенераторите на САЕ се под-
държат в постоянна готовност за пускане—
автоматично, дистанционно от блочнен щит за
управление (БЩУ) или от място.
Чл. 1031. Акумулаторните батерии на САЕ
се поддържат напълно заредени, готови за ра-
бота и се намират в режим на подзаряд от из-
правителни устройства.
Чл. 1032. Забранява се включването (дори и
временно) на непредвидени по проект  консу-
матори към секциите и сборките на САЕ неза-
висимо от режима на работа на блока и състо-
янието на САЕ.
Чл. 1033. (1) Подсистемите на САЕ се из-
пробват и изпитват по работни програми, раз-
работени в АЕЦ и съгласувани с АЯР. В програ-
мите за проверка се указват точно мерките и
действията, които се предприемат, в случай на
неспазване на указаните критерии и при от-
стъпление  от проекта.
(2) Изпробванията  и изпитванията на САЕ
се провеждат при експлоатационни условия,
които не довеждат до нарушение на границите
за безопасна експлоатация на АЕЦ.
Чл. 1034. При всяко спиране на енергиен
блок за планов ремонт или за презареждане на
горивото САЕ се изпитва комплексно.
Чл. 1035. Не се допуска нерагламентиран
случаен достъп в помещенията, в които се на-
мират подсистемите (съоръженията) на САЕ.
Чл. 1036. При работа на ЯППИ на мощност
се допуска извеждане от работа на един канал
от САЕ при строго спазване на определеното
време и изискванията в технологичния регла-
мент и пълна работоспособност на другите ка-
нали на системите за безопасност.
Чл. 1037. За следене на състоянието на САЕ
постоянно се събират и анализират данни за:
1. възникнали аварийни ситуации, свързани
с повреждане, излизане от работа или наруше-
ние в работата на САЕ;
2. откази при експлоатацията на САЕ, съп-
ровождани с нарушения на изискванията на
технологичния регламент, експлоатационните
инструкции и условията за безопасна експлоа-
тация;
3. ресурса на съоръженията на САЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Забранява се техническата експлоата-
ция на електрическите централи и мрежи в
противоречие на тази наредба, както и възлага-
нето и изпълнението на работи, за които не са
разработени вътрешни експлоатационни инст-
рукции.
§ 2. За неизпълнение или нарушение на тази
наредба контролните органи, определени със
заповед на министъра на енергетиката и енер-
гийните ресурси, съставят актове на контроли-
раните лица и обекти съгласно правомощията
по чл. 78, ал. 1 ЗЕ.
§ 3. По смисъла на тази наредба:
1. “Техническа експлоатация” e процес, при
който се извършва обслужване, поддържане
и/или възстановяване на качествата на техничес-
кото обзавеждане на електрическите централи и
мрежи за използването им по предназначение през
целия жизнен цикъл, извеждането от работа,
консервация или бракуване (погребване).
2. “Електроснабдяване” е осигуряване на
потребителите с електрическа енергия чрез
система съвкупност от електрически уредби и
мрежи.
3. “Електрическа уредба” е съвкупност от
машини, апарати, съоръжения, линии и спома-
гателното им обзавеждане, строителни конст-
рукции и сгради, предназначени за производст-
во, преобразуване, пренос, разпределение и из-
ползване на електрическа енергия.
4. “Действаща електрическа уредба” е уред-
бата, която се намира под напрежение или на
която напрежението е снето, но може да бъде
подадено чрез оперативни превключвания с
комутационни апарати (прекъсвачи, разедини-
тели, отделители и др.).
5. “Електрическа мрежа” е съвкупност от
подстанции, разпределителни уредби, токопро-
води, въздушни и кабелни линии за пренос и
разпределение на електрическа енергия на оп-
ределена територия.
6. “Персонал” са лицата, които ръководят,
контролират, извършват работи и/или опера-
тивно обслужване на електрически уредби и
мрежи.