Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 111

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  111  
4. отворите, които се предвиждат проходими 
и се обезопасяват срещу проникване през тях 
с метални решетки, са със следните размери 
на напречното сечение:
а) с правоъгълна форма с размери ≥ (400 
х 250 mm);
б) с елипсовидна форма с размери ≥ (400 
х 300 mm);
в) с кръгла форма с диаметър ≥ 350 mm;
5. предпазните решетки са с размери на 
клетката не по-големи от 100 х 200 mm, из-
работени от кръгли ∅ 18 или квадратни 16 х 
16 пръти, заварени в кръстовищата на преси-
чане и анкерирани надеждно по периметъра 
на отвора, като подвижните решетки са на 
панти с необходимите заключващи устройства;
6. при извършване на ремонтно-възстанови-
телни работи по фасадните стени на музеите 
и художествените галерии се предприемат 
съответните допълнителни мерки за сигурност 
срещу нерегламентиран достъп в сградите от 
временните строителни съоръжения (скелета, 
подемници или кранове).
Чл. 227. (1) Изискванията към простран-
ствата и помещенията за административно 
обслужване на музеите и галериите се опре-
делят със заданието за проектиране.
(2) Стопански (служебни и складови) 
помещения се проектират в съответствие с 
изискванията на заданието за проектиране 
за съхранение на инвентара и продуктите, 
свързани с експлоатацията и поддържането 
на строежа, за обслужване на вътрешните 
сградни инсталации и технологичното обо-
рудване, както и за битово обслужване на 
персонала (гардероби, места за почивка и 
хранене). Достъпът до тези помещения се 
ограничава за посетителите.
Чл. 228. (1) Със заданията за проектиране 
на музеите и на художествените галерии се 
определя необходимостта от предвиждане на 
многофункционални пространства в тях, в 
които да се провеждат културно-просветни 
и/или образователни проекти и събития. 
(2) При планирането и изпълнението на 
многофункционалните пространства се пред-
приемат мерки за опазване на наличните в 
тях културни ценности така, че да не се нама-
лява функционалността на пространствата и 
едновременно с това да се осигурят комфорт 
за посетителите и достъпност за хората с 
увреждания. 
(3) За многофункционалните пространства 
в музеите или в художествените галерии се 
прилагат основните изисквания към контро-
лируемите параметри на сградите със зали 
за зрители и/или посетители.
Чл. 229. При проектирането на нови сгра-
ди и строежи за музеи и изложбени галерии 
се вземат под внимание и изискванията за 
устойчивото им развитие при отчитане на 
обществения интерес и бъдещите социални 
потребности на обществото. 
Раздел II
Специфични изисквания към сградните ин-
сталации в музеите и художествените галерии
Чл. 230. Контролът на работата на въ-
трешните сградни инсталации е неразделна 
част от системата за мониторинг и контрол 
на параметрите на микроклимата, която е 
снабдена с автоматичен запис на показателите 
във времето, с информационна сигнализация 
в системата за сигурност и е съобразена с 
възможностите за естествена вентилация на 
отделните функционални пространства. 
Чл. 231. (1) Аварийно осветление се пред-
вижда във:
1. всички пространства, достъпни за по-
сетители;
2. помещения с електрическо оборудване 
и управление на електрическите инсталации 
и захранването на сградата;
3. евакуационните пътища.
(2) Аварийното осветление се проектира 
така, че да може да работи със собствено 
захранване най-малко три часа.
(3) Осветеността на аварийното осветле-
ние е 1 lx. 
Чл. 232. Външното осветление се свързва 
със системата за видеонаблюдение, със сензо-
рите и датчиците за контрол на движението и 
достъпа и се оборудва с автоматична система 
за включване и изключване в зависимост от 
нивото на естественото осветление. Осве-
тителните тела на външното осветление се 
предвиждат с вътрешно захранване без въз-
можност за използване от външната страна.
Чл. 233. За фондохранилищата се предвижда 
осветителна уредба за изкуствено осветление 
с осветеност 200 lx на нивото на пода. Не се 
допуска да се предвиждат светлинни източници 
с нажежаема жичка, както и друг светлинен 
източник, генериращ топлина.
Чл. 234. (1) За осветление в експозицион-
ните пространства може да се предвиждат 
фиброоптични осветителни системи с гене-
риращи светлината елементи, разположени 
достатъчно далече от осветявания предмет, 
за да не го повредят.
(2) В експозиционните пространства, в 
които се експонират чувствителните към 
светлината културни ценности, нивото на 
обща осветеност върху изложения експонат 
не трябва да е по-високо от 50 lx. 
(3) Не се допуска в близост до витрините 
за експозиция да се предвиждат светлинни 
източници с нажежаема жичка, както и друг 
светлинен източник, генериращ топлина.
(4) Регулирането, подборът и художестве-
ното моделиране на необходимото осветление 
се извършват съобразно параметрите, осигу-
ряващи безвредно оптично лъчение.
Чл. 235. (1) В сградите на музеите и худо-
жествените галерии се проектира система за 
видеонаблюдение, която обхваща задължител-