Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 91

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
(2) Първите ремонтни работи на хидрогене-
раторите се провеждат след не повече от 6000 h
работа от въвеждането им в експлоатация.
(3) Следващите основни и текущи ремонти
на генераторите и на синхронните компенсато-
ри се извършват при необходимост в зависи-
мост от техническото им състояние и режими-
те на работа в срокове, определени от техничес-
кото ръководство на енергийния обект.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  т р е т а
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Чл. 689. При експлоатацията на електричес-
ките двигатели и принадлежащите им пусково-
регулиращи устройства, защити, системи за
мазане и охлаждане се осигурява надеждност в
режимите при пускане и работа.
Чл. 690. (1) На шините за собствени нужди в
електрическите централи напрежението се под-
държа в границите от 100 до 105 % от номинал-
ното. При необходимост се допуска работа на
електрическите двигатели с напрежение от 90
до 110 % от номиналното, при запазване на обя-
вената им мощност.
(2) Допуска се работа на електродвигатели-
те с обявената им мощност при отклонение на
честотата на захранващата мрежа в границите
на ± 2,5 % от номиналната.
(3) Обявената мощност на електродвигате-
лите се запазва при едновременно отклонение
на напрежението до ± 10 % и на честотата до
± 2,5 %, при условие че при работа с повишено
напрежение и понижена честота или с пониже-
но напрежение и повишена честота сумата от
абсолютните значения на отклоненията на на-
прежението и честотата не превишава 10 %.
Чл. 691. (1) На корпусите на електродвига-
телите и на задвижваните от тях механизми със
стрелки се  указва посоката на въртене.
(2) На електродвигателите и пусковите им
устройства се поставя надпис с наименование-
то на задвижвания от тях механизъм.
Чл. 692. (1) Устройствата за подвеждане на
чист въздух за обдухване на електродвигатели-
те, инсталирани в запрашени или с повишена
влажност помещения, се поддържат в състоя-
ние, което осигурява необходимото количество
и качество на въздуха.
(2) Изправността на тракта за охлаждане
(корпуса на електродвигателя, въздуховодите,
присъединителните фланци, клапите) се про-
верява най-малко веднъж годишно.
Чл. 693. (1) Електродвигателите с водно ох-
лаждане на намотките на ротора и на статорния
пакет, както и тези с вградени водни въздухоох-
ладители се експлоатират само с включена сиг-
нализация за появата на вода в корпуса им.
(2) Съоръженията и апаратите от системата
за водното охлаждане се обслужват, а показате-
лите за качеството на дестилата и водата се
поддържат в съответствие с изискванията на
заводската инструкция.
Чл. 694. Електродвигателите с принудител-
но мазане на лагерите се експлоатират само с
изправни и включени защити, действащи на
сигнал и изключване при:
1. повишаване температурата на черупките
на лагерите;
2. намаляване или преустановяване постъп-
ването на масло за мазане.
Чл. 695. В ТЕЦ за електродвигателите (вклю-
чително и с регулиране честотата на въртене),
задвижващи отговорни механизми, при прекъс-
ване на електрозахранването за време до 2,5 s се
осигурява груповото им самопускане при пов-
торното подаване на напрежение от работно или
резервно захранване, при запазване устойчи-
востта на технологичния режим на основните
съоръжения.
Чл. 696. (1) Разрешава се асинхронен елект-
родвигател с късо съединен ротор за напреже-
ние над 1000 V да се пуска от студено състояние
два пъти подред и един път от горещо състоя-
ние, ако в техническата документация не е по-
сочено друго. Следващият пуск се разрешава
след охлаждането му за време, определено в
заводската инструкция.
(2) Повторното включване на електродви-
гател след изключването му от защита се раз-
решава само след установяване на причината
за изключване и измерване на съпротивление-
то на изолацията.
(3) Особеностите при пускането на двуско-
ростни електродвигатели и на двигатели с регу-
лирана честота на въртене се посочват във вът-
решните инструкции за експлоатация на елек-
тродвигателите, съобразени с типовите и завод-
ските инструкции
Чл. 697. На електродвигателите, оставени в
резерв за продължително време, се извършват
огледи и изпробване заедно със задвижваните
от тях механизми по установен график, като за
работещите на открито без вградени електро-
нагреватели се измерва съпротивлението на
изолацията и се определя коефициентът на аб-
сорбция.
Чл. 698. (1) Не се разрешава експлоатация
на електродвигател, съединен със задвижвания
механизъм, на който измерените на лагерите
му вертикална и хоризонтална съставки на виб-
рациите (средно квадратичната стойност на
вибрационната скорост или удвоената ампли-
туда на колебанията) надвишават посочените в
инструкцията на производителя.
(2) При липса на данни в заводската доку-
ментация вибрациите на лагерите не надвиша-
ват стойностите:
Синхронна
честота на
750
въртене, min -1
3000
1500
1000
и по-малко
Удвоена ампли-
туда на колеба-
нията на лаге-
рите, µm
30
60
80
95