Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
Чл. 128. Не се допуска бутилките за газ и
присъединителните връзки към газовите уре-
ди да се нагряват до температура, по-висока
от 40 °С.
Чл. 129. Не се допуска бутилки за газ с обем
над 5 dm3 да се превозват с обществен транс-
порт.
Чл. 130. Изправното действие и настройка-
та на предпазните и предпазно-отсекателните
клапани на газовите съоръжения и инсталации
се проверяват преди монтажа им и най-малко
веднъж на 12 месеца.
Чл. 131. (1) Не се допуска експлоатация на
газовите съоръжения и инсталации с непрове-
рени предпазни клапани и с предпазни клапа-
ни, несъответстващи по брой и конструкция на
техническата документация на газовите съоръ-
жения и инсталации.
(2) Допуска се резервоарите с обем над 5 m3
да работят до 72 часа с един предпазен клапан
по-малко, ако другият или другите му предпаз-
ни клапани имат пропускателната способност
съгласно чл. 34, ал. 3.
Чл. 132. (1) Манометрите на газовите съо-
ръжения и инсталации трябва да са преминали
метрологичен контрол по реда на Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол.
(2) Най-малко веднъж на 12 месеца сигнали-
заторите за газ се проверяват от орган за конт-
рол, акредитиран от Изпълнителна агенция
“Българска служба по акредитация”.
Чл. 133. Разглобяемите съединения на мон-
тираните в помещения газови съоръжения и
инсталации се проверяват при работно наляга-
не на газа с пенообразуващо вещество или газ-
сигнализатор най-малко веднъж на 3 месеца.
Чл. 134. Изправността на заземителните
инсталации на газовите съоръжения и инстала-
ции се проверява веднъж годишно, както и след
всеки ремонт или преустройство.
Чл. 135. Проверките, които се извършват
съгласно тази глава, се документират, а доку-
ментите се прилагат в техническото досие по
чл. 205, което се съхранява от собственика или
ползвателя на газовите съоръжения и ин-
сталации.
Раздел II
Безопасна експлоатация на газови съоръже-
ния и инсталации в промишлени и селско-
стопански обекти
Чл. 136. Собственикът или ползвателят на
газови съоръжения и инсталации в промишле-
ни и селскостопански обекти е длъжен:
1. да изработи производствена инструкция
въз основа на техническата документация и
инструкциите на производителя на газовите
съоръжения и инсталации и съобразно особе-
ностите на обекта, в който те се експлоатират,
инструкцията трябва да съдържа най-малко
следното:
а) задачите, функциите и отговорностите на
обслужващия персонал;
б) реда за пускане, обслужване и спиране на
съоръженията и инсталациите;
в) реда за обслужване и проверка на опорно-
окачващата система, предпазните устройства,
арматурата, разглобяемите и неразглобяемите
съединения, средствата за измерване и другите
уреди и съоръжения;
г) действията на персонала при аварийни
спирания и при аварии и злополуки;
д) неизправностите, при които експлоата-
цията на съоръженията и инсталациите трябва
да се преустанови незабавно;
2. да определи със заповед лице с не по-нис-
ко от средно техническо образование, което да
отговаря за безопасната им експлоатация и да
представлява предприятието пред органите за
технически надзор при извършване проверки
на предприятието или технически прегледи на
газовите съоръжения и инсталации;
3. да осигури ефективен контрол на работа-
та им и на обслужващия персонал;
4. да има ревизионна книга за всяко съоръ-
жение или инсталация, в която органите за
технически надзор записват резултатите от из-
вършените надзорни дейности и предписани-
ята за отстраняване на констатираните на-
рушения;
5. да изпълнява и контролира изпълнението
от обслужващия персонал на предписанията,
дадени от органите за технически надзор;
6. да осигури воденето на сменен дневник, в
който се записват:
а) резултатите от проверките по чл. 137;
б) часът на пускане и спиране на газовите
съоръжения и инсталации;
в) аварийните спирания и причините за тях;
г) часът на приемане и предаване на смяна-
та от обслужващия персонал и подписите на
лицата от обслужващия персонал или на ръко-
водителя на смяната;
д) разпорежданията на прекия производст-
вен ръководител и на лицето, отговорно за без-
опасната експлоатация;
7. да осигури воденето на ремонтен дневник;
8. да назначи обслужващ персонал, обучен
за изпълнение на изискванията на наредбата и
инструкцията по т. 1; първоначалната и перио-
дичната проверка на знанията на обслужващия
персонал се извършват от лицето по т. 2.
Чл. 137. Обслужващият персонал съобразно
сроковете в инструкцията по чл. 136 проверява
газовите съоръжения и инсталации за:
1. пропуски на газ;
2. състоянието на отделните съоръжения;
3. състоянието на арматурата, уплътнения-
та, разглобяемите и неразглобяемите съедине-
ния, предпазните устройства, контролно-измер-
вателните уреди и опорите и подвеските на га-
зопроводите;