Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 69

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69  
Чл. 191. (1) При започване на експлоа-
тацията, след ремонт или смяна на помпен 
или компресорен агрегат се проверява дали 
посоката на въртене на работното колело 
съответства на изискваната.
(2) Най-малко един път на шест месеца 
се проверява разстоянието между работното 
колело и корпуса на помпите, респективно 
на компресорите.
(3) Извършва се редовно почистване, смаз-
ване и контрол на количеството на водата 
или маслото в хидравличните затвори на 
уплътнителите на вала.
(4) Смяната на масло, филтри, лагери и 
др. се извършва съгласно инструкцията за 
експлоатация и поддръжка на ПСОВ.
Чл. 192. Пускането, спирането и ревизията 
на помпите и компресорите се извършват в съ-
ответствие с инструкциите на производителите.
Чл. 193. (1) При техническата експлоатация 
на площадковата техническа инфраструктура 
се контролира състоянието и при необходи-
мост се извършва ремонт и/или почистване.
(2) При открити канали с големи размери 
се монтират предпазни парапети, спасителни 
пояси, въжета или други подходящи предпазни 
средства.
Чл. 194. (1) Тръбопроводите се проверя-
ват за аварийни изтичания и за повреди на 
топлоизолацията (ако е предвидена такава).
(2) Металните тръбопроводи, подложени 
на риск от корозия, се почистват периодично 
от ръжда и се боядисват отново.
(3) В случаите, когато тръбопроводът не 
се използва през зимата, той се изпразва, а 
спирателните кранове се оставят отворени.
(4) Обозначенията на вида и предназначе-
нието на тръбопроводите се поддържат ясно 
и четливо.
(5) Когато спирателните кранове не се из-
ползват всеки ден, техническото им състояние 
се проверява периодично.
Чл. 195. При техническата експлоатация 
на газопроводите редовно се проверява тях-
ната херметичност чрез подходящи методи и 
средства за измерване. 
Чл. 196. (1) Пътищата, площадките и пъте-
ките до сградите и съоръженията се поддържат 
чисти, а установените повреди своевременно 
се отстраняват.
(2) През зимата се извършва почистване 
на снега и/или леда от пътищата, площадките 
и пътеките.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водно количество в сухо време“ е водно 
количество, което не се влияе от валежи или 
топене на снега.
2. „Водоприемник“ е всеки воден обект, в 
който се заустват отпадъчни или дъждовни 
води.
3. „Водосборна област“ е област, отводнява-
на към отводнителна система, канализационна 
система или водно течение.
4. „Защитна зона“ е територията между 
помпени станции или съоръжения на ПСОВ 
и границата на жилищната зона на урбани-
зираните територии, курортни, туристически 
и други селищни образувания. 
5. „Гравитационна канализационна сис-
тема“ е система, при която течението се 
предизвиква от силите на гравитацията и 
тръбопроводът е проектиран да работи обик-
новено при частично напълване.
6. „Смесена канализационна мрежа“ е 
система, в която битовите, производствените 
и дъждовните отпадъчни води се събират и 
транспортират в една обща тръбна мрежа.
7. „Разделна канализационна мрежа“ е 
система, в която битовите и производствените 
отпадъчни води се събират и транспортират 
в една обща тръбна мрежа, а дъждовните – в 
отделна тръбна мрежа, като между двете 
мрежи няма хидравлична връзка.
8. „Полуразделна канализационна мрежа“ е 
система, в която битовите и производствените 
отпадъчни води се събират и транспортират 
в една обща тръбна мрежа, а дъждовните – в 
отделна тръбна мрежа, като между двете мрежи 
има определена хидравлична връзка, позво-
ляваща първите (най-замърсените) дъждовни 
водни количества да се отвеждат в ПСОВ.
9. „Комбинирана канализационна мрежа“ 
е комбинирана смесена и разделна система 
в отделни райони на дадено населено място.
10. „Интензивност на дъжда“ е височина 
на дъжда, паднал за единица време, или обем 
на дъжда, паднал за единица време върху 
единица площ.
11. „Наводнение“ е състояние, при което 
отпадъчните и/или повърхностните води из-
лизат от дадена отводнителна или канализа-
ционна система или не могат да постъпят в 
нея и остават на повърхността или навлизат 
в сградите.
12. „Отточен коефициент“ е коефициент, 
който зависи от повърхностното покритие и 
с който количеството на дъждовните води 
трябва да бъде умножено, за да се получи 
очакваният отток, който се отвежда към 
отводнителна или канализационна система. 
13. „Икономически обоснован експлоата-
ционен срок“ е понятие, дефинирано в § 5, 
т. 65 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.
14. „Ревизионен отвор“ е отвор с подви-
жен капак, изграден върху тръбопровод или 
канал за отпадъчни води, който осигурява