Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 142

СТР.  142	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
С добавяне на ‘(i → o)’, ‘(o → i) или „(i ↔ ���������������������������������������������
o) се посочва, че елементът е тестван и отго-
варя само на изискванията отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно.
С добавяне на означенията ‘C300’ ‘C10000’ ‘Cmod’ се отбелязва дали демпферът е подходящ 
за използване само в комбинирани системи за контрол на дима и в екологични сис-
теми, или са модулиращи демпфери, използвани в комбинирани системи за контрол 
на дима и екологични системи съответно. 
Отнася се за:
демпфери (овлажнители) за контрол на дима с повече от едно отделение 
Стандарт/и
EN 13501-4, EN 1363-1,2,3, EN 1366-2,8,10, 10; EN 12101-8
Класификация:
ЕI
30
60
90
120
E
30
60
90
120
Забележки:
За демпфери с повече от едно отделение����������������������������������������
 в класификацията се отбелязва „множест-
вен (multi)“. С ‘HOT (горещ)“ 400/30’ (висока температура при работа) се посочва, че 
демпферът може да бъде отворен или затворен в границите на 30 ����������������
min�������������
 при темпера-
тура, по-ниска от 400°С.
С добавяне на означенията ‘ved’, ‘vew’, ‘vedw’ и/или ‘hed’ ‘hew’ ‘hedw’ се отбелязва дали 
демпферите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване заедно с 
монтиране в канал или в стена или в двете съответно. С ‘S’ е определена норма на 
изтичане, по-малко от 200 m3/h/m2. 
За демпфери, които нямат класификация ‘S’, се определя норма на изтичане, по-малко 
от 360 m3/h/m2. Това се отнася и за всички демпфери с норма на изтичане, по-малко 
от 200 m3/h/m2. За демпфери с норма на изтичане от 200 до 360 m3/h/m2 се приема 
норма на изтичане 360 m3/h/m2. Нормите за изтичане са както при температура на 
окръжаващата среда, така и при завишена температура. 
С добавяне на числата ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ се отбелязва, че е подходящо да се използват 
до тези стойности на налягане, измерени в окръжаващата среда.
С ’AA’ или ‘MA’ се означава начинът на задействане (автоматично или ръчно).
С добавяне на ‘(i → o)’, ‘(o → i) или „(i ↔ ���������������������������������������������
o) се посочва, че елементът е тестван и отго-
варя само на изискванията отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно.
С добавяне на означенията ‘C300’ ‘C10000’ ‘Cmod’ се отбелязва дали демпферът е подходящ 
за използване само в комбинирани системи за контрол на дима и в екологични сис-
теми, или са модулиращи демпфери, използвани в комбинирани системи за контрол 
на дима и екологични системи съответно. 
Отнася се за:
димни прегради
Стандарт/и
EN 13501-4, EN 1363-1, EN 12101-1
Класификация: D
D600
30
60
90
120
А
DH
30
60
90
120
А
Забележки:
С ‘A’ се означава всеки времеви интервал с продължителност повече от 120 min.
Отнася се за:
електрически вентилатори за дим и топлина и връзки
Стандарт/и
EN 13501-4, EN 1363-1, EN 12101-3, ISO 834-1
Класификация: F
F300
120
    F300
60
    F400
90
120
    F600
60
    F842
30
Забележки:
Отнася се за:
естествени вентилатори за дим и топлина и връзки
Стандарт/и
EN 13501-4, EN 1363-1, EN 12101-2
Класификация: B
B300
30
    B600
    30
   Bθ
    30
Забележки:
С „θ „се означават условията на излагане (температурата).
Забележка. В приложението са цитирани европейските стандарти (EN) с оглед ползване и съпоставяне 
от потребители на наредбата от всички страни – членки на Европейския съюз. За национална употреба се 
прилагат съответните EN, въведени в БДС.