Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
FCL – факторът на охладителния товар; избира 
се от табл. 21 и 22 в зависимост от това дали 
се ползва чадър, или не се ползва такъв, от 
продължителността на работа на топлоизточника 
и от времето след включването му; когато 
климатичната инсталация работи с прекъсване, 
FCL=1; 
Фmax – максималната мощност на топлоизточника, 
W.
При кухненско оборудване, захранвано с ел. 
ток, Фmax се отчита от каталог. При захранване 
с пара 
max
v
m r
Φ
= 
, където 
v
m е масовият дебит на 
парата, kg/s, r – топлината на изпарение, J/kg. 
При кухненско оборудване с директно изгаряне 
на гориво, като се отчита, че част от топлината 
излиза с димните газове, 
max
f
HV
0,6m Q
Φ
=

, където 
f
m 
е масовият дебит на горивото, kg/s; 
HV
Q
 – долната 
топлина на изгаряне на горивото, J/kg. Когато над 
кухненското оборудване няма чадър, се приема, че 
66 % от Фmax се предават като осезаема топлина, а 
34 % – като латентна. За административни сгради, 
изчислителни центрове и производствени сгради 
Фmax и ψuse се задават от инвеститора.
При охлаждане на материали в климатизираното 
помещение:
(13) 
(
)
max
mat
mat
beg
end
m
c
,W
Φ
=
θ
−θ

,
където:
mat
m
 е масовият дебит на материала, kg/s 
(подлежи на анализ във връзка с нестационарността 
на процеса); 
cmat – специфичният топлинен капацитет на 
материала, J/(kgK); 
θbeg – началната температура на материала, оС; 
θend – крайната температура на материала, оС.
1.7. Машини, задвижвани с електрически 
двигатели (Φd,P,i)
Изчислява се за всеки час от денонощието 
по формулата:
(14) 
d,P,i
P
CL
F ,W
Φ
= Φ
,
където:
Фр е топлинната печалба от електрически 
двигатели, W. 
Ког ат о е лек т ри че ск и т е д ви г ат е л и и 
задвижваните машини са в климатизираното 
помещение,
(15)
l,j
j
P
sm
j
P ,W
ψ
Φ = ψ
η
∑
,
където:
ψsm е коефициентът на едновременност (оп-
ределя се от инвеститора);
ψl – коефициентът на натоварване (отноше-
нието на действително потребяваната мощност 
към номиналната);
ηj – коефициентът на полезно действие на 
j-тия електрически двигател;
Pj – мощността на вала на j-тия електрически 
двигател (посочена на табелката му), W.
Когато задвижваната машина е в климати-
зираното помещение, а електрическият двига-
тел – извън него,
(16) 
P
sm
l,j
jP ,W
Φ = ψ
ψ
∑
.
Когато електрическият двигател е в клима-
тизираното помещение, а задвижваната маши-
на – извън него,
(17) 
l,j
j
P
sm
j
P
,W
1
1
ψ
Φ = ψ


−




η


∑
.
По последното уравнение може да се определят 
топлопостъпленията от вентилатори и помпи, 
които нагнетяват въздуха извън помещението.
FCL е фактор на охладителния товар и се отчи-
та от табл. 21. Когато климатичната инсталация 
работи с прекъсване, FCL=1.
2. Влажностен охладителен товар за поме-
щение (Φh,CL,i)
Влагоотделянията са източник на скрито 
(латентно) топлопостъпление в помещението, 
което представлява влажностният му охлади-
телен товар. Той се изчислява за всеки час от 
денонощието по формулата:
(18) 
h,CL,i
w,j
w,j
1000
m
h
,W
Φ
=
∑
,
където: 
(
)
w,j
m
kg /s

 са влагоотделянията от един из-
точник;
(
)
w,j
h
kJ / kg  – енталпията на водна пара при 
температурата на източника на влагоотделяне 
(например хора, открити водни повърхности 
на басейни или технологични вани, в които с 
нагряване се поддържа постоянна температура, 
или енталпията на вода при съответната є темпе-
ратура θw, когато топлината за изпарението є се 
получава от въздуха в помещението (например от 
разлята вода върху неподгрявани подове (
)
w
int,w
θ
= θ
 
или от фино разпръсквана вода за овлажняване).
3. Товар от инфилтрация на външен въздух 
(ΦV,inf,CL,i)
За условията на климата в България, когато 
в помещението се поддържа свръхналягане, 
инфилтрацията не се отчита. В противен слу-
чай тя се изчислява при най-тежките условия, 
както следва:
(19) 
(
)
V,inf,CL,i
inf,i
e
int,i
1200V
h
h
,W
Φ
=
−
,
където обемният дебит на инфилтрирания 
въздух е:
(
)
w
V,inf,i
3
inf,i
int,i
e
V
,m /s
1230
Φ
=
θ
−θ

;
w
V,inf,i
Φ
 са топлинните загуби от инфилтрация 
през зимата, W; 
(
)
int,i
e
θ
−θ
 – изчислителната температурна раз-
лика през зимата, °С.
4. Пълен охладителен товар за помещение
Сумата от сухия товар, влажностния товар и 
товара от инфилтрация за едно помещение дава 
пълния охладителен товар за помещението:
(20) 
t,CL,i
d,CL,i
h,CL,i
V,inf,CL,i,W
Φ
= Φ
+ Φ
+ Φ
.
Изчислява се за всеки час от денонощието.
Максималната стойност на пълния охладите-
лен товар на помещението, както и съставките 
му служат за изчисляване на дебита на нагнетя-
вания в помещението въздух за климатизиране.
5. Пълен охладителен товар за инсталацията 
на помещение
Изискванията за качество на въздуха в по-
мещението налагат въвеждането на известно