Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 35

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
1. за контактните указатели—при докосване
на части, намиращи се под напрежение;
2. за безконтактните указатели—при добли-
жаване до части под напрежение на разстоя-
ния, указани от производителя.
Чл. 54. Преди началото на изпитването на
указателите за напрежение, съдържащи в кон-
струкцията си електрически източници (бате-
рии или акумулатори), се проверява състояни-
ето на източниците.
Чл. 55. Непосредствено след изпитване на
електрическата якост изолиращата част на ука-
зателите за напрежение се проверява чрез опип-
ване с ръка за локални нагрявания от диелект-
рични загуби.
Раздел III
Специфични правила за съхранение и подго-
товка за използване
Чл. 56. Преминалите през изпитване указа-
тели за напрежение се съхраняват с извадени
електрически източници и в калъф, предвиден
от производителя.
Чл. 57. Преди използване на указател за
напрежение с наставна конструкция винтовото
съединение между работната и изолиращата
част се проверява с развиване и завиване за
отсъствието на заклинване или корозия (за
метални съединители).
Г л а в а  с е д м а
УКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 58. Изискванията по тази глава се отна-
сят за еднополюсни и двуполюсни указатели за
напрежение до 1000 V включително, предназ-
начени за установяване наличие или отсъствие
на напрежение между:
1. тоководеща част и земя;
2. две тоководещи части.
Чл. 59. На проверка се подлагат само указа-
телите за напрежение, маркирани от произво-
дителя за максималното работно напрежение.
Раздел II
Проверка и оценяване на резултатите
Чл. 60. (1) Указателите за напрежение до
1000 V не се изпитват в лаборатория, освен ако
в указанията на производителя не е предвидено
друго.
(2) Преди всяко използване на указател за
напрежение се извършва проверка за:
1. видими дефекти (наранена изолация, раз-
хлабени връзки на накрайници и др.) чрез вън-
шен оглед;
2. правилно функциониране за индикация
наличието на напрежение чрез допиране до
части, които със сигурност се намират под нап-
режение, или чрез вграден тестер.
(3) Проверките по ал. 2 не се документират.
Чл. 61. Указателят за напрежение с устано-
вени при проверката по чл. 60, ал. 2 дефекти се
маркира и изважда от употреба.
Г л а в а  о с м а
ИНДИВИДУАЛНИ СИГНАЛИЗАТОРИ ЗА
НАЛИЧИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 62. Изпитванията по тази глава се от-
насят за индивидуални сигнализатори (звуко-
ви, светлинни или комбинирани) за предуп-
реждаване на персонала за наличие на напре-
жение на тоководещите части на електричес-
ките уредби при опасна близост до части под
напрежение.
Чл. 63. Изпитваните индивидуални сигнали-
затори могат да са отделни устройства или част
от лично предпазно средство (вградени в кас-
ка) в съответното изпълнение за помещения и
за открито.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 64. Индивидуалните сигнализатори за
напрежение не се изпитват в лаборатория, ос-
вен ако в указанията на производителя не е
предвидено друго.
Чл. 65. Преди всяко използване на индиви-
дуалния сигнализатор за напрежение се извърш-
ва проверка за:
1. видими дефекти чрез външен оглед;
2. правилно функциониране чрез проверка
за наличието на напрежение на части, които
със сигурност се намират под напрежение, или
чрез преносимо или вградено устройство за
тестване.
Чл. 66. Индивидуален сигнализатор за нап-
режение с установени при проверката по чл. 65
дефекти се маркира за несъответствие и изваж-
да от употреба.
Чл. 67. Резултатите от проверките по чл. 65
не се документират.
Г л а в а  д е в е т а
СТАЦИОНАРНИ СИГНАЛИЗАТОРИ ЗА
 НАЛИЧИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 68. Изпитванията по тази глава се от-
насят за стационарни сигнализатори (звуко-
ви, светлинни или комбинирани) за предуп-
реждение на персонала за наличие на напре-
жение на тоководещите части на електричес-
ките уредби, както и при опит за започване на