Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Чл. 77. (1) Вентилационната система за сцени 
в сгради от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф2.1 се проектира самостоятелно, 
като се изолира от вентилацията на залата с 
места за зрители, както и от други помещения.
(2) На отвора на сцени в зрителни зали 
с повече от 800 места се монтира негорима 
пожарозащитна завеса за предотвратяване 
проникването на дим. Негоримата пожароза-
щитна завеса се предвижда с огнеустойчивост 
най-малко ЕI 90 така, че в спуснато положение 
да издържа на налягане 400 Ра от едната или 
другата страна. Спускането на пожарозащитната 
завеса се предвижда най-малко от две места 
със скорост не по-малка от 0,2 m/s, като освен 
механично се предвижда и ръчно спускане със 
звуков сигнал. 
Чл. 78. Не се допуска обединяване на сму-
кателна система и на система за засмукване на 
въздух от технологичното оборудване, когато 
въздухът съдържа:
1. газове, пари или прах, при химическото 
съединяване или при механичното смесване на 
които температурата се повишава, вследствие 
на което може да се получи възпламеняване, 
горене или взрив (например при смесване на 
калциев карбид с водни пари, на алуминиева 
пудра с водни пари, на хлор с водород и др.);
2. вещества, които могат да влязат във 
взаимодействие помежду си (цианови съеди-
нения, хлорпикрин, хлор и амоняк и др.) и да 
образуват взривоопасни смеси;
3. горими вещества, които могат да полепнат 
или да кондензират във въздухопроводите; в този 
случай не се допуска обединяване на местните 
и общообменните инсталации.
Чл. 79. В помещения с електрически ма-
шини, апарати и съоръжения, съседни на 
взривоопасни зони „0“, „1“ и „2“ по чл. 271, се 
проектира приточна вентилация за осигуряване 
на повишено налягане не по-малко от 20 Ра. 
Чл. 80. Не се допуска рециркулация на въз-
духа в помещения от категории на производство 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.
Чл. 81. (1) Между аспирационните уредби 
за транспортиране на горими материали (отпа-
дъци) и пещите се предвижда приемен бункер, 
изпълнен от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Преди приемния бункер се предвижда 
пожарна клапа с огнеустойчивост EI 60.
Чл. 82. За случаите на възникване на пожар 
се предвиждат автоматично затваряне на пожар-
ните клапи и изключване на вентилационните 
инсталации с изключение на вентилационните 
системи за отвеждане на дима и топлината.
Чл. 83. Кратността на въздухообмена във 
взривоопасни помещения се определя в съответ-
ствие с табл. 13 или по изчислителни методи. 
При определяне на кратността на въздухообмена 
в помещението се отчита количеството въздух, 
засмуквано от общообменните и местните (ло-
калните) вентилационни системи.
Таблица 13
№ 
по 
ред
Видове вещества
Кратност на въздухообмена във взривоопас-
ни помещения за 1 h
компре-
сорни
помпени
производ-
ствени
складове
1.
Амоняк
5
-
7
5
2.
Производство на ацеталдехид с живачен катализатор
-
15
20
10
3.
Ацетон, бензин, бутан, бутилен, водород, дивенил, изо-
прен, бутилацетат, метилетилкетон, метан, параалдехид, 
пропан, пропилен, пропилацетат, етилов алкохол, етан, 
етилацетат, етилбензол, етилен и др.
8
12
8
6
4.
Бензол, дивинилацетат, дивинилацетилен, хексилен, 
изопропилбензол, дихлоретилен, дихлорбензол, монови-
нил, ацетилен, карбон оксид, сероводород, серовъглерод, 
метилов алкохол, нафталин, ксилол, толуол и др.
10
12
10
8