Държавен вестник, бр. 84, 2005 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  84
(9) Шахтите, обслужващи отделения, разпо-
ложени само на едната страна на преграда клас
“A”, отговарят на изискванията по чл. 81, ал. 2.
Чл. 103. (1) Електрическите радиатори за
отопление се проектират и монтират на такова
място, че рискът от пожар да е сведен до мини-
мум. Такива радиатори се монтират така, че
намиращите се в близост дрехи, пердета или
други подобни материали, да не могат да бъдат
повредени или запалени от топлината, излъч-
вана от техни елементи.
(2) Отопление посредством открит огън не
се разрешава. Нагревателните печки и другите
подобни уреди се укрепват здраво и около и под
тях, и там, където минават димоходните им
канали, се осигурява подходяща изолация и
защита против пожар. Допълнително се спаз-
ват следните изисквания:
1. димоходните канали на печки на твърдо
гориво се проектират и разполагат така, че да се
сведе до минимум възможността да бъдат блоки-
рани от газообразните продукти на горенето, и се
снабдяват с подръчно средство за почистване;
2. клапите за ограничаване на тягата в дим-
ните канали, когато са в затворено положение,
оставят подходяща отворена площ;
3. помещенията, където са монтирани печ-
ки, се снабдяват с вентилатори с достатъчен
капацитет, който може да осигури необходимо-
то количество въздух за горене на печката;
4. вентилаторите не се оборудват със средс-
тва за затваряне и тяхното местоположение е
такова, че затварящи уреди съгласно чл. 26 не
са необходими.
(3) Газови уреди за отопление с открит пла-
мък, с изключение на готварски печки и водо-
нагреватели, не се разрешават.
(4) Печките и водонагревателите по ал. 3,
както и помещенията, в които са разположени,
отговарят на следните изисквания:
1. имат подходяща вентилация, която отвеж-
да дима и възможното изтичане на газ на безо-
пасно място;
2. тръбите, през които преминава газ от бу-
тилката към печка или водонагревател, са от
стомана или друг одобрен материал;
3. на печките или водонагревателите са мон-
тирани устройства за автоматично прекъсване
подаването на газ, които се задействат при загуба
на налягане в главната тръба или при угасване
на пламъка.
Чл. 104. (1) Откритите повърхности в жи-
лищните помещения, служебните помещения,
в постовете за управление, коридорите и стъл-
бищните ограждения и скритите повърхности
зад прегради, тавани, панели и обшивките в
жилищните помещения, служебните помеще-
ния и в постовете за управление имат свойства
на бавно разпространение на огъня, а за кора-
би, построени на или след 01.01.2003 г., са опре-
делени за притежаващи такива свойства в съот-
ветствие с Кодекса за прилагане процедурите
за изпитване на пожароустойчивост.
(2) Откритите повърхности в жилищни и
служебни помещения, постове за управление,
машинни помещения категория “А” и други
машинни помещения с подобна пожароопас-
ност, които са изработени от пластмаса, усиле-
на със стъклени материали:
1. се покриват с одобрена смола със задър-
жащи пожара свойства; или
2. се покриват с одобрена боя със задържа-
щи пожара свойства; или
3. се защитават от негорими материали.
(3) За покриване на откритите вътрешни
повърхности се използват бои, лакове и други
последни пластове, които не отделят прекомер-
ни количества дим или токсични газове, или
изпарения, като това се определя в съответст-
вие с Кодекса за прилагане процедурите за из-
питване на пожароустойчивост на Международ-
ната морска организация.
(4) В жилищните и служебните помещения
и в постовете за управление се използват грун-
дови палубни покрития от одобрени материа-
ли, които не се възпламеняват лесно или не
пораждат опасност от отравяне или експлозия
при повишени температури.
(5) Тръбите, преминаващи през прегради
клас “A” или “Б” в жилищните и служебните
помещения и в постовете за управление, са от
одобрени материали и издържат на температу-
рата, на която издържат тези прегради. Когато
ИА “МА” разреши петролни или горими теч-
ности да преминават през жилищните и слу-
жебните помещения, тръбите, през които пре-
минават те, се изработват от одобрен матери-
ал, като се отчита рискът от пожар.
(6) Материалите, които лесно губят своята
ефективност поради нагряване, не се използват
за извънбордни шпигати, санитарни отходни
канали и други изходящи отвори, намиращи се
в близост до водолинията,  ако при разрушаване
на материала в случай на пожар би могла да
възникне опасност от наводняване.
(7) Съдовете за отпадъци, освен използва-
ните при преработката на риба, се изработват
от негорящи материали и без отвори по страни-
те или по дъното.
(8) Механизмите, задвижващи гориво-прех-
върлящи помпи, агрегатите за прехвърляне
на гориво и други подобни горивни помпи се
съоръжават с дистанционно управление, раз-
положено извън съответното помещение, така
че да могат да бъдат спирани в случай на въз-
никване на пожар в помещението, в което се
намират.
(9) Събирателни тави се монтират на места-
та, където е необходимо да се предотврати теч
на петролни продукти в сантините.
Чл. 105. (1) Бутилките за газ под налягане,
втечнен или разтворен газ се маркират ясно с
предписаните идентификационни цветове, с
четлива идентификация относно името и хими-
ческата формула на съдържанието си и се обе-
зопасяват.