Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 38

СТР.  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Г л а в а  д е с е т а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДНИТЕ ОТОП-
ЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Локално отопление
Чл. 125. Локално (местно) отопление в по-
мещенията се осигурява посредством горивни 
устройства (печки, нагреватели и др.) на твърдо, 
течно и газообразно гориво или електрическа 
енергия.
Чл. 126. (1) Не се допуска локално отопление 
в следните сгради и помещения:
1. помещения от категории по пожарна 
опасност Ф5А и Ф5Б;
2. помещения с площ, по-голяма от 100 m2, 
в които се отделят горими прахове;
3. сгради и помещения от класове на функ-
ционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3 и 
Ф4.1 и др. с повече от 300 места;
4. сгради и помещения от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, 
Ф5.2 и др. с площ, по-голяма от 100 m2;
5. сгради и помещения от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф4.1 и 
др. с повече от 100 места;
6. сгради и помещения от клас на функци-
онална пожарна опасност Ф5 за техническо 
обслужване, ремонт и съхранение на летателна 
техника;
7. сгради и помещения от подклас на функ-
ционална пожарна опасност Ф5.1 (кислородни 
станции);
8. гаражи за повече от десет автомобила и 
в сервизни работилници с повече от пет поста 
(от подкласове Ф5.1 и Ф5.2);
9. хранилища за филмови ленти (от подклас 
Ф5.2).
(2) 3а отделни складове (от подклас Ф5.2) 
с обща застроена площ до 500 m2 може да 
се използва локално отопление, когато то е 
предвидено в отделно помещение. Стените и 
покритията на помещението се изпълняват от 
продукти с клас по реакция на огън най-мал-
ко А2, с огнеустойчивост REI 60 (EI 60), като 
подаването (вдухването) на топлия въздух се 
осъществява посредством въздухопроводи в 
отопляваното помещение.
(3) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за 
каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи, 
за термопомпени климатизатори, разположе-
ни извън отопляемото помещение, както и за 
други подобни.
Чл. 127. Комините на сградите се изпълняват 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън най-малко А 2, с огнеустойчивост I 120, 
при спазване на изискванията на БДС EN 
13501-2 „Класификация на строителни проду-
кти и елементи по отношение на реакцията 
им на огън. Част 2: Класификация въз основа 
на резултати от изпитвания на устойчивост на 
огън с изключение на вентилационни инстала-
ции“. Фугите се запълват по цялата дължина 
на комина.
Чл. 128. Стените на комини за отоплителни 
устройства, предвидени за температурна обра-
ботка на хранителни продукти,  се проектират 
с клас по реакция на огън най-малко А 2, 
с огнеустойчивост (EI 150), без отвори към 
съседни помещения по цялата височина. При 
проектирането на метални комини се спазват 
изискванията по чл. 154.
Чл. 129. Когато комините пресичат между-
етажни конструкции с надлъжни канали, по-
следните се запълват плътно със слой продукти 
с клас по реакция на огън най-малко А 2 и с 
дебелина най-малко 0,15 m.
Чл. 130. (1) За всяка печка се предвижда 
отделен димоотводен канал.
(2) Един димоотводен канал може да об-
служва две печки в едно жилище, разположено 
на един етаж, при условие че вертикалното 
разстояние между отворите за заустване е най-
малко 0,3 m.
(3) За печки в жилища, разположени на 
различни етажи, се предвиждат комини си-
фонен тип.
Чл. 131. (1) Димоотводните канали на ко-
мините се проектират отвесни.
(2) Отклонения по ал. 1 се допускат до 30° 
спрямо вертикалата с дължина до 1 m.
Чл. 132. Отворите за почистване на комините 
са на разстояние най-малко 0,45 m от горими 
конструкции. Отворите се изпълняват плътно 
затворени с вратички от продукти с клас по 
реакция на огън А1.
Чл. 133. (1) Разстоянието между конструкции 
(дървени греди, ребра, каси на врати, покрив-
ни обшивки и др.), изпълнени от строителни 
продукти с класове по реакция на огън D – F, 
и телата на комините е най-малко 0,1 m.
(2) Отворите около комини в междуетажни, 
в т.ч. тавански подови конструкции, изпълнени 
от строителни продукти с класове по реакция 
на огън B – F, се запълват със строителни 
продукти с клас по реакция на огън А1 и с 
дебелина най-малко 0,1 m.
Чл. 134. Локалните отоплителни уреди и 
димоотводните им тръби се разполагат на раз-
стояние най-малко 0,5 m от продукти с класове 
по реакция на огън В – F.
Чл. 135. Димоотводните тръби се включват 
в комините така, че да не пресичат подовите 
конструкции.
Чл. 136. Зидани печки (камини) се изпълня-
ват върху основа от строителни продукти с клас 
по реакция на огън А1. Подовете, изпълнени 
от строителни продукти с класове по реакция 
на огън D – F, се проектират на конзоли от 
продукти с клас по реакция на огън А1, вгра-
дени в носещи стени върху плътна изолация