Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Чл. 183. При проектирането на резервоари­
те се предвижда при необходимост поддънна 
или периферна дренажна система.
Чл. 184. Резервоарите, разположени над 
терена, се покриват със земен насип над по­
кривната плоча с дебелина от 0,4 до 0,7 m, а 
страничните откоси се определят в съответ­
ствие с ъгъла на вътрешното триене на насипа.
Чл. 185. (1) Водонапорните кули се про­
ектират с топлоизолационен кожух около 
водната камера.
(2) Допуска се проектиране на водни кули 
без топлоизолационен кожух в зависимост 
от обема на водната камера и режима на 
работа на кулата, климатичните условия и 
изискванията към температурата на водата.
Чл. 186. Начините за изпитване на ре­
зервоарите на водоплътност се определят с 
проекта при спазване изискванията на БДС 
EN 1508 „Водоснабдяване. Изисквания към 
системите и съставните части на резерво­
арите за вода“.
Чл. 187. (1) При проектирането на ре­
зервоарите се определя начинът на тяхното 
промиване и дезинфекция при спазване изиск­
ванията на БДС EN 1508 „Водоснабдяване. 
Изисквания към системите и съставните 
части на резервоарите за вода“.
(2) Резервоарите се промиват с чиста пи­
тейна вода, като използването на химични 
почистващи средства се ограничава макси­
мално и се съобразява с изискванията на 
нормативните актове за опазване на околната 
среда.
(3) За дезинфекция на резервоарите се 
използват биоциди (дезинфектанти) и неутра­
лизиращи реагенти, посочени в БДС EN 805.
(4) Контактното време се приема не по-
малко от едно денонощие.
Г л а в а  с е д м а
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕ­
МЕНТИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ 
СИСТЕМИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ЗАМЪР­
СЯВАНЕ С РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 
И БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 188. (1) При проектиране на нови, както 
и при реконструкция, основно обновяване или 
основен ремонт на съществуващи елементи 
на водоснабдителните системи се планират 
технически мерки за експлоатация при нор­
мални условия на работа с възможност за 
бърз преход към експлоатация в условията на 
инцидентно замърсяване на околната среда 
с радиоактивни вещества, опасни химич­
ни вещества и смеси и биологични агенти 
вследствие на големи промишлени аварии и 
други фактори. 
(2) При проектиране на нова и при рекон­
струкция, основно обновяване или основен 
ремонт на съществуваща водоснабдителна 
система възложителят възлага проучване за 
действащите на територията на водоснабди­
телната система предприятия/съоръжения с 
нисък и висок рисков потенциал, класифи­
цирани по реда на глава седма, раздел I от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 
и/или за възможно въздействие от такива 
предприятия/съоръжения. За установените 
предприятия/съоръжения се събира налична 
достъпна актуална информация за тях от 
публичните регистри на Министерството на 
околната среда и водите, както и информация 
от Националната информационна система 
за докладване по Европейския регистър за 
изпускането и преноса на замърсители на 
електронната страница на Изпълнителната 
агенция по околна среда. В резултат на събра­
ната информация се определят рисковете от 
потенциални замърсявания от установените 
предприятия/съоръжения с прогнозни пара­
метри и стойности на замърсяването, про­
дължителност на възможното замърсяване и 
обсег на въздействие на замърсяването, като 
при необходимост от допълнителни данни 
те се изискват от съответните компетентни 
органи по реда на ЗООС.
(3) Изискванията на тази глава се спазват 
задължително при проектиране на нови и 
при реконструкция, основно обновяване или 
основен ремонт на съществуващи елементи 
на водоснабдителните системи, за чиято тери­
тория на функциониране има данни по ал. 2.
(4) При проектиране на нови и при рекон­
струкция, основно обновяване или основен 
ремонт на съществуващи елементи на водо­
снабдителните системи, за чиято територия 
на функциониране няма данни по ал. 2, се 
спазват само техническите мерки срещу 
проникване на атмосферни води и защита 
срещу достъп на външен въздух, определени 
конкретно от чл. 191 до чл. 195.
Чл. 189. (1) При проектиране на водоснаб­
дителни системи, за които в съответствие с 
чл. 188, ал. 3 се планират технически мерки 
за преминаване към експлоатация в условия­
та на инцидентно замърсяване на околната 
среда, се допуска намаляване на подаваното 
количество вода с до 30 % от оразмерителния 
разход за населеното място. 
(2) При възможност намаленото водно 
количество по ал. 1 се осигурява от подземен 
водоизточник.
Чл. 190. (1) При проектиране на нови 
водоснабдителни системи с водовземане от 
повърхностни води, за чиято територия на 
функциониране има данни по чл. 188, ал. 2, 
се проучва и осигурява втори независим 
водоизточник с минимално водно количес­
тво по чл. 189, ал. 1, който е подземен при