Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 31

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
Чл. 209. (1) Газови уреди тип “В” се допускат
в помещения, в които при подналягане не по-
голямо от 4 Ра е осигурено подаване най-малко
на 1,6 м3 въздух за 1 kW обща номинална мощ-
ност на газовите уреди и уредите за течни и
твърди горива, когато са монтирани в помеще-
нието и отнемат въздух за горене.
(2) Помещенията по ал. 1 трябва да имат
обем:
1. най-малко 4 m3/kW обща номинална мощ-
ност—когато помещението е най-малко с една
външна врата на фасадата или с отварящ се
прозорец (за притока на въздух за горене се
разчита на външните фуги на помещението);
2. най-малко 2 m3/kW обща номинална мощ-
ност—когато помещението е най-малко с една
външна врата на фасадата или с отварящ се про-
зорец и с приток на въздух за горене в помещени-
ето най-малко 0,8 m3/kW обща номинална мощ-
ност (за притока на въздух за горене се разчита на
външни фуги и пропускателни отвори).
(3) Газови уреди тип “В1” се допускат в по-
мещения със или без врати, водещи на открито,
или с прозорци, които се отварят, при обем най-
малко 1 m3/kW обща номинална мощност, ако
е гарантирано подаване на достатъчно коли-
чество въздух за горене чрез външен отвор със
свободно сечение най-малко 150 cm2 или чрез
два отвора със свободно сечение най-малко
75 cm2 всеки.
(4) Допускат се газови уреди тип “В1” в по-
мещения с обем, по-малък от 1 m3/kW обща
номинална мощност, когато:
1. помещението е с два отвора с директен
изход навън със светло сечение на всеки отвор
най-малко 75 cm2, които не могат да се пре-
граждат или затварят, разположени са на една
и съща стена, като единият е близо до пода, а
другият е на височина най-малко 1,8 m от пода;
2. помещението е с два отвора към съседно
помещение със свободно сечение на всеки от-
вор най-малко 150 cm2, като единият е близо до
пода, а другият е на височина най-малко 1,8 m
от пода, като помещенията са с общ обем най-
малко 1 m3/kW обща номинална мощност.
(5) Газови уреди тип “В1” може да се монти-
рат в помещения със или без външна врата или
прозорец, който се отваря, независимо от обе-
ма на помещението, ако помещенията са свър-
зани към централна инсталация за подаване на
въздух, а димните газове и отработеният въздух
се отвеждат заедно.
(6) Газови уреди тип “В2” и “В3” може да се
монтират в помещения със или без външна врата
или прозорец, който се отваря, независимо от
обема на помещението, ако е гарантирано по-
даване на достатъчно въздух за горене чрез
външен отвор със свободно сечение най-малко
150 cm2 или чрез два отвора със свободно сече-
ние най-малко 75 cm2 всеки.
(7) В случаите по ал. 3 и 6 се допуска към
директния отвор да има въздуховод, осигуря-
ващ същия обем въздух както при свободния
отвор. Когато въздуховодът минава през пок-
рива на сградата, той не може да се извежда над
отвора на инсталацията за отвеждане на дим-
ните газове.
Чл. 210. Допуска се монтиране на газови
уреди тип “В” в помещения с принудителна
смукателна вентилация, в случай че тя не оказ-
ва влияние на захранването с въздух за горене и
на отвеждането на димните газове.
Чл. 211. (1) Газови уреди тип “В2” и “В3” с
обща номинална мощност над 50 kW може да се
монтират в помещение без външна врата или
отварящ се прозорец, независимо от обема на
помещението, при условие че е осигурено за-
хранване с въздух за горене чрез два външни
отвора с напречно сечение най-малко 150 cm2
плюс 2 cm2 за всеки kW над 50 kW.
(2) Газови уреди тип “В1” с обща номинална
мощност над 50 kW може да се монтират в по-
мещение със или без външна врата или отва-
рящ се прозорец при обем най-малко 1 m3/kW
обща номинална мощност, при условие че е
осигурено достатъчно захранване с въздух за
горене чрез външни отвори съгласно изисква-
нията на ал. 1.
(3) Допуска се по изключение помещението
за газови уреди тип “В1” да има обем, по-малък
от 1 m3/kW обща номинална мощност при оси-
гурено достатъчно захранване с въздух за горе-
не чрез 2 еднакви външни отвора, защитени
срещу затваряне, разположени на една и съща
стена, като единият е близо до пода, а другият
е на височина най-малко 1,8 m от пода.
(4) Работните помещения не може да имат
отвори, които ги свързват с други помещения,
с изключение на плътно затваряща се врата.
(5) Горелките за газовите горивни инстала-
ции се изключват от авариен прекъсвач, изве-
ден извън работното помещение.
(6) Газови горивни инсталации може да се
монтират и в помещения, непосочени в ал. 1—4,
когато:
1. това се изисква технологично и е осигуре-
на безопасната експлоатация на инсталацията;
2. помещенията се намират в самостоятелни
сгради, предназначени само за газовите инста-
лации.
Чл. 212. (1) Газови уреди тип “С” може да се
монтират във всички помещения.
(2) Газови уреди тип “С11” може да се монти-
рат само на външна стена и да са с номинална
мощност до 7 kW за отоплителните тела и до
28 kW за водонагревателите.
(3) Газови уреди тип “С12” и “С13” може да се
монтират на външна и на вътрешна стена и да
са с номинална мощност най-много 11 kW за
отоплителни тела и 28 kW за водонагреватели.
(4) Газови уреди тип “С” може да се монти-
рат в гаражи, при условие че производителят на
уреда предвижда такова приложение.
Чл. 213. Решетки, клапи или насочващи въз-
душния поток съоръжения на отворите за въздух
за горене се допускат, при условие че не ограни-
чават необходимото количество на въздуха.