Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 41

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
Чл. 19. (1) В проекта на съоръженията тряб-
ва да бъдат предвидени системи и компоненти
за предотвратяване на:
1. нарушаване на пределите за нормална
експлоатация;
2. нарушаване на пределите и условията за
безопасна експлоатация;
3. проектни аварии и ограничаване на по-
следствията от тях.
(2) В проекта трябва да бъдат предвидени
технически средства или организационни мер-
ки за ограничаване на възможните последст-
вия от надпроектни аварии.
Чл. 20. Проектът трябва да осигурява надежд-
но електрозахранване на системите за управле-
ние при режим на нормална експлоатация и при
проектни аварии, включително и при пълна
загуба на външно електрозахранване на съоръ-
жението за управление на ОЯГ.
Чл. 21. (1) Проектът трябва да предвижда
възможности за автоматично и ръчно (дистан-
ционно и на място) привеждане в действие на
системите за безопасност, като отказът на сис-
темата да се задейства автоматично не трябва
да води до невъзможност за нейното ръчно за-
действане.
(2) Управляващите елементи за ръчно (дис-
танционно и на място) привеждане на системи-
те за безопасност в действие трябва да бъдат
минимални на брой и на достъпно място.
Чл. 22. (1) Конструкциите, системите и обо-
рудването на съоръженията, важни за безопас-
ността, се проектират, изработват и монтират с
отчитане на възможните механични, топлин-
ни, химични и други въздействия, които въз-
никват в резултат на проектни аварии.
(2) В проекта трябва да бъдат отчетени про-
цесите, които протичат в конструктивните ма-
териали на съоръженията и ОЯГ при нормална
експлоатация и при проектни аварии, предиз-
викани от въздействието на йонизиращите лъ-
чения, като корозия, умора, стареене.
Чл. 23. (1) Конструкциите, системите и ком-
понентите на съоръженията, важни за безопас-
ността, се проектират, изработват и монтират с
отчитане на характерните за района на площад-
ката природни явления, като земетресения,
урагани и наводнения, възможността за възник-
ване на пожари по външна причина, както и
възможността за възникване на площадката или
в близост до нея на външни събития и фактори
с техногенен произход.
(2) В проекта на съоръженията се приемат
количествени стойности на параметрите на
процесите, явленията и факторите с природен и
техногенен произход в съответствие с норма-
тивните актове. При липса на нормативна уредба
се приемат максималните параметри на проце-
сите, явленията и факторите при зададен ин-
тервал от време за разглеждания вид външно
въздействие.
(3) Периодът на повторяемост за определя-
не параметрите на процеси и явления с приро-
ден произход се приема не по-малък от 10 000
години.
(4) Допуска се в проектите на съоръженията
да не се отчитат процеси и фактори с техноге-
нен произход, за които честотата за възникване
е по-малка от 10-6 на година.
(5) При определяне на въздействието на
процеси, явления и фактори с природен и тех-
ногенен произход се вземат предвид взаимос-
вързаните процеси, явления или фактори.
Чл. 24. (1) Конструкциите, системите и обо-
рудването на съоръженията, важни за безопас-
ността, трябва да могат да изпълняват опреде-
лените им функции при условията на посочени-
те в чл. 22 и 23 вътрешни и външни въздействия.
(2) Изпълнението на основните функции на
безопасност трябва да бъде осигурено при еди-
ничен отказ на компонент, на система или при
човешка грешка.
(3) Проектът трябва да осигурява:
1. минимизиране на ядреноопасните опера-
ции при манипулиране и съхраняване на ОЯГ;
2. възможност за изпитване и контрол на
херметичността на контейнерите и другите ус-
тройства за манипулиране и съхраняване на ОЯГ
без извършване на ядреноопасни операции.
Чл. 25. Съоръженията се оборудват със сис-
теми за радиационен контрол, локализиране на
аварии и оперативни свръзки.
Чл. 26. Чрез проекта се осигурява организа-
ция на системата за контрол на съответствието
на фактическите характеристики на постъпва-
щото за съхраняване ОЯГ с неговите паспорт-
ни данни.
Чл. 27. В проекта се предвиждат методи и
средства за:
1. дезактивация на помещенията и оборуд-
ването;
2. ликвидиране на аварийни замърсявания
на помещенията и оборудването;
3. манипулиране с разхерметизирани касети
с ОЯГ, повредени топлоотделящи елементи
(ТОЕ) и сборки;
4. ликвидиране на пожари.
Чл. 28. (1) В проекта трябва да бъдат пред-
видени системи за управление на радиоактив-
ните отпадъци (РАО), генерирани в процеса на
експлоатация.
(2) Технологичните процеси по съхраняване
на ОЯГ и предварителна обработка на РАО се
проектират така, че количеството РАО да бъде
минимално.
Чл. 29. (1) Проектът трябва да осигурява
пожарната безопасност и взривобезопасността
на съоръженията и технологиите.
(2) В проекта трябва да бъдат указани пожар-
ните зони, пожарните характеристики на строи-
телните конструкции и оборудването и макси-
мално допустимите пожарни натоварвания.