Държавен вестник, бр. 54, 2004 г., стр. 47

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
Раздел II
Прогнозиране на потреблението и електрическите
товари
Чл. 40. (1) Прогнозирането на потреблението и
електрическите товари се извършва по посочените в
чл. 39, ал. 1 периоди.
(2) Прогнозирането се извършва, като се прилагат
прогнозни методики с входни данни за потреблението
и електрическите товари за предшестващи периоди, с
отчитане на информация за изменения поради присъ-
единяване на нови потребители и производители и фун-
кционални връзки с влияещи фактори.
Чл. 41. (1) При прогнозирането за отделните пери-
оди се използва следната информация:
1. за денонощно планиране:
а) данни за едно или повече предшестващи деноно-
щия за потреблението и електрическите товари на
подстанциите 110 kV/СрН и за производството на елек-
трическа енергия от производители, присъединени към
електроразпределителната мрежа;
б) характер на планираното денонощие (работен и
почивен ден, денонощие с екстремни потребления и
товари);
в) метеорологична прогноза (при изразено влия-
ние на външната температура върху потреблението и
електрическите товари);
г) информация за включване към мрежата на нови
потребители и производители и за значителни измене-
ния на електрическите товари на отделни потребители
или на производството на електрическа енергия;
д) обмен на мощности със съседни разпределител-
ни предприятия;
2. за седмично планиране:
а) данни за предходната седмица за потреблението
и електрическите товари на подстанциите 110 kV/СрН
и производството на електрическа енергия от произво-
дители, присъединени към електроразпределителната
мрежа;
б) информация за включване към мрежата на нови
потребители и производители и за значителни измене-
ния на електрическите товари на отделни потребители
или на производството на електрическа енергия;
в) метеорологична прогноза;
г) обмен на мощности със съседни разпределител-
ни предприятия;
3. за месечно планиране:
а) данни за предходния месец и за същия календа-
рен месец за изминалата година за потреблението и
електрическите товари на подстанциите 110 kV/СрН и
производството на електрическа енергия от произво-
дители, присъединени към електроразпределителната
мрежа;
б) информация за включване към мрежата на нови
потребители и производители и за значителни измене-
ния на електрическите товари на отделни потребители
или на производството на електрическа енергия;
в) метеорологична прогноза и сезонни изменения;
г) обмен на мощности със съседни разпределител-
ни предприятия;
4. за годишно планиране:
а) данни за предходната календарна година по ме-
сеци за потреблението и електрическите товари на
подстанциите 110 kV/СрН и производството на елек-
трическа енергия от производители, присъединени към
електроразпределителната мрежа;
б) данни от общия прогнозен енергиен план, общи
тенденции на потреблението по отделни сектори (би-
тово потребление, услуги, обществен сектор, промиш-
леност) за последните две-три години;
в) информация от искания за проучване на услови-
ята за присъединяване на нови потребители и произво-
дители;
г) обмен на мощности със съседни разпределител-
ни предприятия.
(2) Прогнозирането на потреблението и електри-
ческите товари при планиране в рамките на текущото
денонощие се извършва по експертни оценки или при
използване на SCADA.
Чл. 42. Операторът на електроразпределителната
мрежа организира и провежда измервания на потребле-
нието и електрическите товари на подстанциите 110 kV/
СрН за контролни денонощия по нареждане на опера-
тора на електроенергийната система (съответно ТДУ).
Чл. 43. При условие че прогнозните максимални
товари при денонощно и седмично планиране в някои
подстанции превишават допустимите мощности на
трансформаторите при отчитане на възможното им пре-
товарване, операторът на електроразпределителната
мрежа може да преразпредели товарите между подс-
танциите, ако схемата на мрежата дава такава възмож-
ност, или да планира временни прекъсвания или огра-
ничаване на снабдяването с електрическа енергия.
Раздел III
Планиране на техническото обслужване
и ремонтите
Чл. 44. Разпределителното предприятие и опера-
торът на електроразпределителната мрежа разработ-
ват годишна програма и графици за техническо обс-
лужване и планови ремонти на съоръженията на елек-
троразпределителната мрежа.
Чл. 45. (1) Годишната програма и графиците за тех-
ническо обслужване и планови ремонти се изготвят в
съответствие със:
1. Наредбата за техническата експлоатация на елек-
трическите централи и мрежи по чл. 83, ал. 1, т. 2 ЗЕ;
2. Наредбата за техническата експлоатация на енер-
гообзавеждането по чл. 83, ал. 1, т. 3 ЗЕ.
(2) Програмата и графиците по чл. 44 се изготвят
въз основа на оценка на техническото състояние на
съоръженията, инструкции на производителите на съ-
оръженията за тяхната експлоатация, техническо обс-
лужване и ремонти, данни от текущ диагностичен кон-
трол, данни от статистиката за нарушения на нормал-
ната работа на съоръженията, предвижданите мерки
за рехабилитиране и модернизация и др.
Чл. 46. Разпределителното предприятие и операто-
рът на електроразпределителната мрежа съгласуват
годишната програма и графиците по чл. 44 с потреби-
тели и производители на електрическа енергия с при-
съединена мощност, равна на или по-голяма от стой-
ност, определена по преценка на разпределителното
предприятие.
Чл. 47. (1) Потребителите и производителите на
електрическа енергия по чл. 46 уведомяват оператора
на електроразпределителната мрежа за годишната
програма и графиците за техническо обслужване и
ремонти на своите електрически уредби.
(2) Потребителите, собственици на трансформатор-
ни постове, съгласуват ремонтите на съоръжения средно
напрежение с оператора на електроразпределителна-
та мрежа, ако изключването на съоръженията за ре-
монт е свързано с прекъсване на снабдяването с елек-
трическа енергия на други потребители.
Чл. 48. Техническото обслужване на съоръжения-
та на изводите средно напрежение в подстанциите 110
kV/СрН и съоръженията на съответните електропро-
водни линии трябва да се извършват по възможност
едновременно.
Чл. 49. Разпределителното предприятие изпраща
на преносното предприятие до края на месец октомври
на текущата година заявките за техническо обслужва-
не и ремонти на съоръжения в своята електрическа
мрежа за следващата година, както и специфични изис-