Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
Чл. 236. (1) Газовите съоръжения с входящо
налягане, по-малко или равно на 0,5 МРа, се
изпитват на плътност.
(2) Налягането за изпитване на плътност
трябва да е най-малко равно на максималното
работно налягане на системата.
(3) Времето за изпитване по ал. 2 е не по-
малко от 1 h. Изключения се допускат за откло-
нения за потребители, при които времето за
изпитване може да се намали до 10 min.
Чл. 237. (1) Изпитването на плътност се из-
вършва:
1. пневматично—при налягане, по-голямо или
равно на максималното работно налягане, но по-
малко от максималното инцидентно налягане;
2. с газ—при работно налягане на разпреде-
лителната мрежа, към която се включва съоръ-
жението.
(2) При изпитване на плътност механичните
връзки се проверяват с пенообразуваща течност.
Чл. 238. За успешни се смятат изпитанията,
при условие че всички повишения и понижения
на налягането в разпределителните мрежи, газо-
регулаторните пунктове и табла могат да бъдат
обяснени само с температурните разлики и при
проверка с течност няма изтичане на флуид.
Раздел IV
Изпитване на площадковите газопроводи и
газови инсталации
Чл. 239. (1) Нови или съществуващи участъ-
ци от площадкови газопроводи и газови инста-
лации се пускат в експлоатация след успешно
проведени изпитвания на якост и плътност.
(2) Изпитванията се провеждат върху целия
газопровод или върху отделни участъци от него
съгласно изискванията на чл. 222.
(3) Изпитването се извършва с въздух, инер-
тен газ или вода за налягане над 0,3 MPa, като
не се допуска използването на кислород.
(4) При изпитване с вода след завършване на
изпитването газопроводът се изсушава.
(5) Допуска се за промишлени газопроводи и
газови съоръжения и инсталации, работещи на
непрекъснат режим, изпитванията да се заме-
нят с други приложими в практиката методи за
определяне на якостното състояние на съоръ-
женията без прекъсване на газоснабдяването.
Чл. 240. Изпитването на якост може да се
извърши едновременно с изпитването на плът-
ност, като се използва същият флуид и при съ-
щото ниво на налягане.
Чл. 241. (1) Изпитването на якост се извърш-
ва при наляганията, дадени в таблица 5 от при-
ложение № 1. Продължителността на изпитва-
нето е най-малко 1 h.
(2) За вътрешни инсталации в жилищни и
административни сгради времето за изпитване
може да се намали до 10 min.
Чл. 242. (1) Изпитването на плътност се из-
вършва при налягане най-малко равно на ра-
ботното, но не по-голямо от 1,5 максималното
работно налягане. Продължителността на из-
питването е най-малко 1 h.
(2) За сградни инсталации в жилищни и ад-
министративни сгради времето за изпитване
може да се намали до 10 min.
Чл. 243. (1) Допуска се неизвършване на
изпитвания на якост на местата на присъединя-
ване на газопровода с главното спирателно уст-
ройство, газовите регулатори, газоизмервател-
ните прибори, присъединителната арматура,
връзките на уредите за газ и газовите уреди.
(2) Местата и елементите по ал. 1 се прове-
ряват на плътност с пенообразуващ разтвор при
работно налягане.
(3) Изпитването се приема за успешно при
доказана херметичност.
Чл. 244. Изпитванията на якост и плътност
се извършват при плавно повишаване на наля-
гането в газопроводите и температурно израв-
няване на системата.
Чл. 245. (1) Изпитванията се считат за ус-
пешни, ако през време на изпитването изпитва-
телното налягане остане без изменение и няма
пропуски на флуида, с който се извършва из-
питването.
(2) Когато изпитванията са незадоволител-
ни, след отстраняване на течовете изпитвания-
та се повтарят.
(3) За резултатите от изпитванията се съста-
вят протоколи.
Чл. 246. Газовите съоръжения трябва да из-
държат на предвиденото работно налягане. Те
се изпитват от производителя на якост и на
плътност.
Г л а в а  д е с е т а
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИ И РАЗПРЕДЕЛИ-
ТЕЛНИ МРЕЖИ И НА ГАЗОВИ ИНСТАЛА-
ЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 247. (1) Собственикът или ползвателят е
длъжен:
1. да осигури безопасна и безаварийна експ-
лоатация на газопроводите и газовите съоръ-
жения и на промишлените газови инсталации и
да ги поддържа в съответствие с наредбата и с
техническата им документация;
2. да изработи производствена инструкция
въз основа на техническата документация и
инструкциите за монтаж и безопасна експлоа-
тация на газопроводите и газовите съоръжения
и на промишлените газови инсталации и съоб-
разно особеностите на обекта, в който те се
експлоатират;
3. да осигури ефективен контрол на работа-
та на газопроводите и газовите съоръжения и
на промишлените газови инсталации, и на об-
служващия персонал;
4. да състави и съхранява техническо досие
на всеки газопровод, газово съоръжение и/или
промишлена газова инсталация, което да съ-
държа техническата им документация, черте-