Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 67

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
Чл. 350. (1) Кабелите в съоръженията на 
електрическите централи се изпълняват с изо-
лационна обвивка от продукт с клас по реакция 
на огън Вса или Сса или се полагат в метални 
тръби или канали.
(2) В кабелни съоръжения, електромашинни 
помещения или електрически помещения се 
предвиждат проводници и кабели с изолация 
от продукт с клас по реакция на огън Вса или 
Сса или с метално защитно покритие.
Раздел II
Маслонапълнени съоръжения
Чл. 351. В машинните зали на електро­
енергийните обекти, под маслонапълнените съ-
оръжения (маслоохладители, маслоочистители 
и маслобаки) с обем, по-голям от 0,1 m3, и с 
присъединяващи се тръбопроводи към тях се 
предвиждат маслосъбиратели с бордове за оси-
гуряване събирането на маслото от най-големия 
запълнен обем, но не по-малко от 0,05 m. За 
отвеждане на маслото от маслосъбирателите 
се предвижда авариен резервоар, който се 
разполага извън главния корпус.
Чл. 352. Напорните маслопроводи (за турбо-
генераторите и захранващите помпи) с налягане 
над 0,1 MPa се проектират от безшевни стома-
нени тръби с повишена якост и без фланцови 
съединения.
Чл. 353. (1) Под силовите трансформатори 
и под маслените реактори с над 1000 kg масло 
се предвижда чакълено легло (пласт) с дебе-
лина най-малко 0,25 m и с фракция от 0,05 
до 0,1 m. Чакъленото легло се проектира на 
разстояние най-малко 0,3 m извън габаритите 
на съоръженията при количество на маслото 
от 1000 до 2000 kg и на разстояние 0,6 m – при 
количество на маслото над 2000 kg. Чакъленото 
легло се огражда с бордюр с височина 0,05 m.
(2) Обемът на чакъленото легло се оразме-
рява за поемане на маслото от съоръжението, 
като върху горното ниво на леглото се полага 
слой чакъл с дебелина най-малко 0,2 m. При 
отвеждане на маслото в маслосъбирател под 
съоръжението се проектира само чакълено 
легло с дебелина 0,25 m.
(3) При проектиране на трансформатори 
върху етажни стоманобетонни плочи вместо 
чакълено легло под тях се предвиждат закри-
ти канали (тръби) за отвеждане на маслото в 
шахти, ями и други събиратели.
Чл. 354. (1) В открити подстанции мини-
малните разстояния от апарати, напълнени с 
повече от 60 kg масло, до сгради от категория 
по пожарна опасност Ф5В и други съоръжения 
са, както следва:
1. при I и II степен на огнеустойчивост на 
сградите и съоръженията – 12 m;
2. при III степен на огнеустойчивост на 
сградите и съоръженията – 16 m;
3. при IV и V степен на огнеустойчивост на 
сградите и съоръженията – 20 m.
(2) За сгради от категории по пожарна 
опасност Ф5Г и Ф5Д разстоянията по ал. 1 се 
намаляват с 30 %.
(3) Разстоянията по ал. 1 не се нормират, 
при условие че стената на сградата, до която е 
предвидено разполагането на маслонапълнения 
апарат, е плътна и негорима по цялата дължина 
(широчина) на апарата плюс 2 m от двете му 
страни и по цялата му височина плюс 1 m над 
горния му елемент.
Чл. 355. (1) Маслените трансформатори 
се предвиждат в килии, разположени на пър-
вия етаж, отделени от другите помещения на 
сградата, с изход непосредствено навън при 
встрояване на закрити разпределителни уредби 
(ЗРУ) в сгради.
(2) Разрешава се разполагането на маслени 
трансформатори на втория етаж или на раз-
стояние не повече от 1 m по-ниско от пода на 
първия етаж в неотопляеми зони на сградите, 
при условие че е осигурено безпрепятствено 
извеждане на маслото извън сградата.
Чл. 356. Разрешава се разполагането на 
маслени трансформатори в сгради или в са-
мостоятелни трансформаторни постове извън 
сгради, по-ниско от 1 m от котата на приле-
жащия терен, при условие че помещенията на 
трансформаторите имат непосредствен изход 
навън и са отделени от другите помещения 
посредством пожарозащитни прегради, изпъл-
нени от продукти с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко 
REI (EI) 150 и с хоризонтална конструкция 
с огнеустойчивост най-малко REI 90. Под 
трансформаторите се предвижда бетониран 
маслоприемник с решетка за целия обем на 
маслото, покрит със слой чакъл с дебелина 
0,25 m с едрина на фракцията от 0,05 до 0,1 m.
Чл. 357. (1) За отделно стоящи закрити 
разпределителни уредби и трансформаторни 
постове, пристроени или вградени в сгради, 
не се проектират маслоприемници, когато 
трансформаторите и другите маслонапълнени 
апарати са с обем до 650 kg масло в един съд и 
са разположени на първия етаж с изход навън.
(2) Когато обемът на маслото в един съд е 
повече от 650 kg, вратата на килията или вен-
тилационният отвор се проектират с праг от 
продукт с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2, изчислен да задържи 20 % от обема 
на маслото в трансформатора или апарата, и 
се предвиждат мерки маслото да не изтича в 
кабелните канали.
(3) За трансформаторни килии на първия 
етаж (под който се предвижда подземен етаж) 
и на втория етаж или при изход от килиите 
във взривни коридори под трансформаторите 
и апаратите се проектират маслоприемници, 
както следва:
1. при количество на маслото в един съд от 
60 до 650 kg се предвижда: