Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 87

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  87  
Приложение А
Оценка на средногодишния брой n на опас­
ните събития
A.1. Общи положения
Интензивността на мълниеносната дейност Ng 
се определя като брой попадения на мълнии на 
1 km2 за една година. Изчислява се по опростената 
формула Ng . 0,1 Nk, където Nk е средногодишният 
брой на дните с мълниеносна дейност (керонич­
ното ниво).
A.2. Оценка на средногодишния брой попадения 
на мълнии (плътността на попаденията) върху 
сгради и външни съоръжения (ND)
ND се изчислява по формулата:
ND = Ng Ad Cd 10-6	
(А.1).
Сгради и външни съоръжения с правоъгълна 
форма
За самостоятелно разположени сгради и външни 
съоръжения с правоъгълна форма и с дължина L, 
широчина W и височина H, разположени на равен 
участък земя, еквивалентната изложена площ на 
повърхността е равна на:
Ad = LW + 6 H (L + W) + 9π (H)2 (А.2).
L, W и H се задават в метри и са съответните 
размери на сградата или външното съоръжение, 
за което се прави изчислението.
Фигура A1 – Еквивалентна изложена площ на 
повърхността Ad за самостоятелно разположена 
сграда и външно съоръжение
Сгради и външни съоръжения с кула
За сгради и външни съоръжения с кула прибли­
зителната изчислителна стойност на еквивалентната 
изложена площ на повърхността Ad е по-голямото 
число между стойността, изчислена без кулата, и 
9π (Hp)2, където Hp е височината на кулата.
A.3. Относително разположение на сгради и 
външни съоръжения
Относителното разположение на сгради и 
външни съоръжения се определя от заобикаля­
щите ги обекти или от съответното излагане на 
сградите и външните съоръжения на мълнии и се 
взема под внимание посредством параметъра за 
разположението Cd (табл. A.1).
Таблица A.1
Параметър за разположението Cd
Относително разположение
Cd
1
2
Сгради и външни съоръжения, заобико­
лени от по-високи обекти или дървета
0,25
1
2
Сгради и външни съоръжения, заобико­
лени от обекти или дървета с височина 
както на сградите и външните съоръ­
жения или по-малка от нея
0,5
Самостоятелни сгради и външни съо­
ръжения, до които няма близкостоящи 
други обекти (в радиус, равен на 3H или 
3Hp, в зависимост от случая)
1,0
Самостоятелни сгради и външни съоръ­
жения, разположени на върха на хълм 
или възвишение
2,0
A.4. Оценка на средногодишния брой на попа­
денията върху мрежи за обществени услуги (NI)
NI се изчислява по формулата:
NI = Ng AI Cd 10-6	
(А.3),
където:
Ng е плътността на попаденията на мълнии 
(брой попадения на km2 за една година);
AI – еквивалентната изложена площ на повърх­
ността, където може да попадне мълния върху 
мрежи за обществени услуги, m2 (табл. A.2);
Cd – параметърът на разположението за мрежи 
за обществени услуги (табл. A.2); този параметър 
обикновено се приема за равен и за мрежи за об­
ществени услуги, и за сгради и външни съоръжения.
Таблица A.2
Еквивалентни изложени площи AI като функция 
на характеристиките на мрежите за общест­
вени услуги
Площ
Въздушна
Подземна
AI
= 14,400
= 6,600
Приложение Б
Оценка на вероятността за вреди по сгради 
и външни съоръжения
Б.1. Вероятност PD, че попадението на мълния 
върху сгради и външни съоръжения ще доведе до 
физически вреди.
Стойностите на вероятностите PD като функция 
на нивата на мълниезащита са дадени в табл. Б.1.
Таблица Б.1
Стойности на вероятностите PD като функ­
ция на нивата на мълниезащита
Ниво на мълниезащита
PD
Сгради и външни съоръжения без мъл­
ниезащита
1
IV
III
II
I
0,2
0,1
0,05
0,02
Б.2. Вероятност PI, че попадението на мълния 
върху мрежи за обществени услуги ще доведе до 
физически вреди.
Стойностите на вероятностите PI за физически 
вреди поради попадение върху входяща мрежа за 
обществени услуги зависят от инсталираното при 
въвода устройство за защита от пренапрежения, 
което трябва да осигурява изравняване на потен­