Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
в) най-малко 0,4 m при изкопи в скални поч-
ви, като изкопът да е с дълбочина 0,5 m и кабе-
лите да се полагат върху пясъчна основа и да се
покриват със слой от пясък или мека почва;
2. да се полагат от дясната страна на газо-
провода по посока на движението на газа на
разстояние най-малко 6 m от оста на газопрово-
да при номинален диаметър на тръбите до 500
mm включително и най-малко  7 m при номина-
лен диаметър над 500 mm;
3. кабелната линия може да преминава от-
ляво на газопровода въз основа на техническа
обосновка;
4. в горски участъци се допуска разстояние-
то по т. 1 да се намали до 5 m независимо от
диаметъра на газопровода;
5. при преминаване през стръмни терени
кабелната линия да се полага в отделна тран-
шея откъм по-високата страна спрямо газо-
провода на разстояние не по-малко от 3 m от
оста му.
(2) Оптичните кабелни линии на техноло-
гичната далекосъобщителна мрежа трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да се полагат на дълбочина съгласно ал. 1,
т. 1;
2. оптичният кабел да се защитава чрез по-
лагане в тръба от полиетилен с висока плът-
ност с външен диаметър най-малко 40 mm;
3. оптичната линия да се маркира със сиг-
нална лента на разстояние най-малко 0,4 m над
линията;
4. допуска се полагане на оптичния кабел в
траншеята на газопровода на дълбочина най-
малко 0,1 m под горната образуваща на газо-
провода;
5. оптичните надземни кабели да се защита-
ват чрез полагане в метална тръба.
(3) При подводно преминаване в траншеята
на газопровода се допуска полагането на кабел-
ната линия за технологичната далекосъобщи-
телна мрежа.
(4) При пресичане на газопровода с трасета
на железопътни линии и автомобилни пътища
кабелите на технологичната далекосъобщител-
на мрежа могат да се полагат в общ защитен
кожух с газопровода, като медният кабел се
поставя в защитни стоманени тръби, а оптич-
ният кабел—допълнително и в тръби от поли-
етилен с висока плътност.
(5) Съоръженията на технологичната дале-
косъобщителна мрежа могат да се разполагат
на територията на ГРС, газоизмервателни стан-
ции (ГИС) и КС, както и по трасето на газоп-
ровода в съответствие с предвижданията на
проекта.
Чл. 18. На местата, където електрически
кабели и кабели на технологичната далекосъ-
общителна мрежа пресичат преносния газо-
провод, кабелите се поставят в стоманена тръ-
ба, чиито краища са най-малко на 5 m от оста на
газопровода. Стоманената тръба трябва да се
защити с бетонов кожух с напречно сечение най-
малко 0,4 Ч 0,4 m. Когато дълбочината на гор-
ната образуваща на газопровода е до 2,5 m, пре-
сичането се извършва под газопровода, а при
дълбочина над 2,5 m—над него. В първия слу-
чай разстоянието между газопровода и защит-
ния бетон трябва да е най-малко 0,3 m, а във
втория—най-малко 0,5 m.
Чл. 19. Когато кабелната линия е положена
в стоманена тръба, се допуска полагането на
надземните кабелни далекосъобщителни линии
и газопроводи върху общи опори.
Чл. 20. При необходимост за кабелите на
технологичната далекосъобщителна мрежа се
осигурява мълниезащита.
Чл. 21. Когато е необходима защита на ка-
белните линии на технологичната далекосъоб-
щителна мрежа от електрохимична корозия,
такава защита се изработва едновременно със
защитата на газопровода.
Чл. 22. (1) Необслужваеми усилвателни пунк-
тове на технологичната далекосъобщителна
мрежа може да се изграждат най-малко на 7 m
от оста на газопровода.
(2) Вратата на надземната част на необслуж-
ваемите усилвателни пунктове трябва да е на
страна, противоположна на газопровода.
Раздел IV
Компресорни станции
Чл. 23. Компресорните станции са взривоо-
пасни съоръжения към преносните мрежи,
предназначени за повишаване на налягането с
цел транспортиране на газа в преносната мре-
жа.
Чл. 24. (1) Сградите на територията на ком-
пресорната станция, в които има газопроводи,
се изработват от негорими материали.
(2) Сградите, в които са монтирани техноло-
гичните съоръжения на компресорните стан-
ции, не могат да бъдат с П-, Т- и Ш-образна
конфигурация.
(3) Около газовите съоръжения на компре-
сорните станции се изгражда противопожарен
път съгласно изискванията на противопожар-
ните строително-технически норми.
(4) Територията на компресорните станции
се осигурява със система за физическа защита
съгласно Наредба № 7 от 1998 г. за системите за
физическа защита на строежите.
Чл. 25. (1) Компресорните станции трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. фундаментите на компресорните агрегати
да са отделени от конструкцията на сградата
(основи, стени, покривни конструкции и др.) и
да са осигурени срещу предаване чрез тях на
вибрации на строителните конструкции, маши-
ните и газопроводите;
2. газопроводите, свързани към машините,
да са закрепени еластично към конструкцията
на сградата и да са с подходящи компенсиращи
устройства.