Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 35

БРОЙ  43	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35   
1. липсват изменения на конструкцията 
на вратата, механични повреди, провисване, 
деформации, вдлъбнатини, корозия и недо­
пустим луфт;
2. липсват отвори, перфорации и други 
повърхностни повреди върху крилото и касата 
на вратата, както и повреди, счупвания или 
пукнатини по стъклото на вратата (когато 
вратата е с остъкление);
3. касата на вратата е закрепена здраво 
към стената, като няма признаци на повреда, 
изкривяване или усукване;
4. крилото на вратата се движи свободно;
5. липсват предмети в обсега на движение 
на крилото на вратата, възпрепятстващи не­
говото пълно отваряне и затваряне;
6. пантите са закрепени здраво и нямат 
повреди и признаци на износване, налагащи 
ремонт или регулиране;
7. автоматът за самозатваряне на вратата 
(когато вратата е оборудвана с такъв) и не­
говите части са закрепени здраво към касата 
и крилото на вратата;
8. след отваряне на крилото на вратата под 
максималния ъгъл на отваряне същото се 
самозатваря напълно без допълнително въз­
действие (когато вратата е самозатваряща се);
9. координаторът за последователно зат­
варяне на крилата при двукрили врати е в 
изправност и активното и пасивното крило 
на вратата се затварят правилно при тяхното 
пълно отваряне без допълнително въздействие;
10. дръжките на вратите, както и лостове­
те на бравите тип „антипаник“ са закрепени 
здраво към вратите, като няма липсващи и 
разхлабени крепежни елементи или провисва­
не; дръжките/лостовете се натискат свободно 
и след това се връщат в правилната позиция;
11. езикът на бравата се движи свободно, 
без препятствия;
12. при задвижване на лоста на бравата тип 
„антипаник“ се освобождава заключващият 
елемент на бравата;
13. набъбващите уплътнения и димните 
уплътнения са здраво закрепени около рамка­
та/крилото/касата на вратата (без прекъсва­
ния) и нямат повреди и признаци на износване, 
налагащи тяхната подмяна;
14. падащият праг (ако е монтиран такъв 
на вратата) е в изправност, като не е необхо­
димо извършването на реглаж на същия за 
уплътняването му към пода;
15. устройството за задържане на вратите в 
отворено положение (при наличие на такова) 
работи правилно и осигурява освобождаване 
на вратите при подаване на съответния сигнал;
16. системите и устройствата за заключване 
(блокиране в затворено положение) на вратите 
(при наличие на такива) работят правилно 
и осигуряват отключване (разблокиране) на 
вратите при подаване на съответния сигнал.“
§ 58. В приложение № 6 към чл. 24 се 
правят следните допълнения:
1. След думите „Ф5.1 и Ф5.2“ се добавя „и за 
обозначаване на асансьорите за пожарникари“.
2. Накрая на приложението се създава т. III:
„III. Знаци за обозначаване на асансьорите 
за пожарникари
Знакът „Асансьор за пожарникари“ има 
квадратна форма и бяла пиктограма на чер­
вен фон. Червената част трябва да покрива 
най-малко 50 % от повърхността на знака.
Знак „Асансьор за пожарникари“
Минималните размери на знаците са, както 
следва:
– 100 mm × 100 mm – за знаците на етаж­
ните нива за достъп на спасителните екипи;
– 20 mm × 20 mm – за знаците в непосред­
ствена близост до панелите за управление на 
асансьорите.“
§ 59. В приложение № 9 към чл. 68, ал. 2 
след таблицата се създава забележка:
„Забележка. Дневникът се съхранява не по-малко 
от една година след попълването му.“
§ 60. В приложение № 10 към чл. 70, ал. 3 
думите „пет пъти под долната концентрацион­
на граница на възпламеняване“ се заменят с 
„десет пъти под долната експлозивна граница“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. В т. 12 от забележките към приложе­
ние № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 
от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., 
бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., 
бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г., 
бр. 1 от 2017 г., бр. 63 от 2018 г. и бр. 91 от 
2024 г.) думите „БДС ISO 6183 „Технически 
съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни 
системи с въглероден диоксид за използване 
в помещения. Проектиране и монтиране“ се 
заменят с „БДС EN 17966 „Съоръжения за 
защита срещу пожар. Гасителни системи с въ­
глероден диоксид за използване в помещения. 
Проектиране и монтиране“.
§ 62. Наредбата влиза в сила един месец 
след обнародването є в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 11, т. 1, буква „б“ и т. 2, които 
влизат в сила една година след обнародването 
є в „Държавен вестник“.
За министър на вътрешните работи:
Тони Тодоров
Министър на регионалното развитие 
и благоустройството:
Иван Иванов
2805