Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 55

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
Г л а в а  д в а д е с е т  и  т р е т а
ТОПЛОФИКАЦИОННИ УРЕДБИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Топлопреносни мрежи
Чл. 626. Тази глава определя изискванията
за техническа експлоатация на топлопреносни-
те мрежи, осигуряващи непрекъснато снабдя-
ване на потребителите с топлина под формата
на гореща вода или пара при минимални загуби
на топлоносител и топлина.
Чл. 627. Всички съединения на тръбите в
топлопреносните мрежи се заваряват, с из-
ключение на местата за присъединяване на
фланцови арматури. Допуска се заваряване на
фланцови арматури непосредствено към тръ-
бопроводите.
Чл. 628. (1) В топлопреносните мрежи се
употребява стоманена арматура от ковък тем-
перован чугун при полагане в земята на тръ-
бопроводи с диаметър до 80 mm и температура
на топлоносител до 200 °С.
(2) Забранява се използване на арматура от
сив чугун.
Чл. 629. Арматурите с диаметър 350 mm и
по-голям—при водни топлопреносни мрежи,
и с диаметър 200 mm и по-голям—при парни
топлопреносни мрежи, имат обходни—байпас-
ни линии.
Чл. 630. Вентилите и шибрите на топлопро-
водите имат:
 1. означения съгласно оперативните схеми
и експлоатационните инструкции;
 2. означения на посоката на движение на
топлоносителя и на посоките на въртене на
маховиците при отваряне и затваряне;
 3. дистанционно, механично или електри-
ческо задвижване—когато са недостъпни или
обслужването им е свързано с опасност за екс-
плоатационния персонал, а при диаметър
400 mm и по-голям освен ръчното задвижване
имат и механизирано задвижване—електричес-
ко или хидравлично.
Чл. 631. Елементите на тръбопроводите,
които се обслужват или периодично се наблю-
дават и се намират на височина над 2,5 m, се
монтират на площадки с постоянни стълби и
парапети.
Чл. 632. За топлопреносните мрежи се оси-
гурява компенсация за температурните разши-
рения чрез разделяне на компенсационни учас-
тъци с неподвижни подпори.
Чл. 633. За контролиране на параметрите на
топлоносителя при всички отклонения от ос-
новните водни магистрали—подаващи и връ-
щащи, се монтират щуцери за манометри и гилзи
за термометри.
Чл. 634. (1) Проходимите колектори за топ-
лопроводи и големите възлови шахти с монти-
рани електрически съоръжения се снабдяват с
електрическо осветление, което се поддържа в
изправност и се проверява съгласно вътрешна-
та инструкция.
 (2) В проходимите канали се монтира на-
гнетателно-смукателна вентилация.
Чл. 635. (1) Подземните камери се осигуря-
ват най-малко с два входни люка със стълби.
 (2) Допуска се камерите с вътрешна площ
до 2,5 m2 да бъдат само с един люк.
Чл. 636. В проходимите и полупроходимите
канали през всеки 300 m от трасето и в крайни-
те точки на отделните участъци се изграждат
люкове, непропускащи повърхностни води.
Чл. 637. Диаметрите на изпускателните щу-
цери се определят от условието—тръбопрово-
дите с диаметър до 300 mm да се изпразват за
не повече от 2 h, а с диаметър 500 mm—за не
повече от 4 h.
Чл. 638. Във всички най-ниско разположе-
ни точки на трасето и в долната част на верти-
калните участъци на паропроводите се изграж-
дат дренажни устройства за продухване. При
паропровода с наклон по посока на движение-
то на парата дренажните устройства се монти-
рат през 400 ч 500 m, а при обратен наклон—
през 200 ч 300 m.
Чл. 639. В парните мрежи, транспортиращи
наситена пара, дренажните устройства се мон-
тират в правите им участъци през 250 ч 300 m—
когато наклонът съвпада с посоката на движе-
ние на парата, и през всеки 200 m—при обра-
тен наклон.
Чл. 640. (1) При паропроводи за наситена
пара кондензатът непрекъснато се отвежда през
кондензоотделителите.
 (2) Не се допуска работа на кондензоотде-
лителите към общ кондензопровод без наличи-
ето на възвратни клапи.
Чл. 641. За да се осигури дренирането, кана-
лите и тунелите за топлопроводите се изграж-
дат с наклон не по-малък от 3:1000, а в най-
ниските им точки имат устройства за отвежда-
не на водата.
Чл. 642. Когато няма възможност за грави-
тачно отвеждане на водата от съоръженията,
по чл. 641 се осигурява дренирането є с помпи,
непозволяващо достигане и до най-ниската точ-
ка на изолацията.
Чл. 643. Топлопроводът се съединява с ка-
нализацията чрез хидравличен затвор.
Чл. 644. Допуска се прокарването в общ ка-
нал на топлопроводи с други тръбопроводи,
освен ако тръбопроводите са за леснозапалими
или химически агресивни вещества.
Чл. 645. Забранява се строителството, скла-
дирането на материали и засаждането на мно-
гогодишни насаждения по трасетата на топло-
проводите.