Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 19

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  19
Раздел V
Заземяване
Чл. 144. Заземяването на тоководещи части
се осъществява посредством стационарни и
преносими заземители, непосредствено след
проверката за отсъствие на напрежение по тях.
Чл. 145. (1) Преносимите заземители се при-
съединяват към тоководещите части на всички
фази, от всички страни, откъдето може да се
подаде напрежение, в т. ч. и чрез обратна тран-
сформация.
(2) Местата за поставяне на преносими зазе-
мители се избират на безопасно разстояние от
тоководещи части под напрежение.
(3) Не се допуска присъединяване на прено-
сими заземители последователно с предпази-
тели или прекъсвачи.
Чл. 146. (1) В разпределителните устройст-
ва преносимите заземители се поставят на оп-
ределените за целта места, почистени от боя и
съответно маркирани.
(2) На въздушна линия с напрежение до
1000 V преносим заземител се поставя само на
работното място. Допуска се при повторно за-
земена неутрала заземителят да се присъедини
към нея.
Чл. 147. (1) Присъединяването на преносим
заземител към заземителен контур/земя се из-
вършва преди проверката за отсъствие на на-
прежение. Непосредствено след проверката за-
земителят се присъединява най-напред към най-
близката тоководеща част и след това към по-
далечните.
(2) Свалянето на преносим заземител е в
обратна последователност на присъединяване-
то—най-напред се отсъединява от най-отдале-
чената тоководеща част и накрая се отсъединя-
ва от заземителния контур/земя.
Чл. 148. Броят на лицата и изискваната ква-
лификационна група за присъединяване и сва-
ляне на преносими заземители и включване и
изключване на стационарни заземители е по-
сочен в табл. 3 към чл. 129, ал. 2.
Чл. 149. Забранява се използването на:
1. нестандартни преносими заземители със
сечения и клеми, които не са оразмерени за
тока на късо съединение в мястото на поста-
вянето им;
2. заземители без клеми, както и присъеди-
няване, извършвано чрез усукване.
Чл. 150. (1) Комплектите преносими зазе-
мители за даден обект или уредба се маркират
трайно с номер и се съхраняват окачени на
определени места, означени с номерата на за-
земителите.
(2) При смяна на дежурните заземителите се
предават по брой и по номер.
(3) Местата на поставяне/включване на за-
земители се отбелязват в наряда и се записват
в оперативния дневник.
Г л а в а  п е т а
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
И СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 151. Изискванията по тази глава се от-
насят за личните предпазни средства и средст-
вата за колективна защита, наричани общо “за-
щитни средства”, използвани при техническата
експлоатация на електрообзавеждане с напре-
жение до 1000 V.
Чл. 152. (1) По смисъла на този правилник
лично предпазно средство е всяко приспособ-
ление (екипировка), предназначено за ползва-
не от едно лице, предпазващо го от една или
повече възможни опасности, заплашващи не-
говото здраве и безопасност, като:
1. осигурява защита от рисковете, при които
се прилага, без то самото да води до увеличава-
не на който и да е риск;
2. отговаря на условията за вида работа на
съответното работно място;
3. съответства на размерите на използва-
щия ги, ако е необходимо, след подходящо ре-
гулиране.
(2) Когато поради наличие на повече от една
опасност е необходимо работещите да носят
повече от едно лично предпазно средство, изис-
кванията за едновременното им използване са
относно тяхната съвместимост и ефективност
срещу съответните опасности.
Чл. 153. (1) Допуска се използването само
на защитни средства, които са:
1. с оценено съответствие по Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответ-
ствието на личните предпазни средства (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.);
2. преминали успешно изпитвания—начал-
ни, периодични или извънредни.
(2) Работодателят осигурява необходимите
защитни средства съобразно възприетата орга-
низация за извършване на работите, като ут-
върждава минималния им брой и резерв с вът-
решна инструкция.
Чл. 154. (1) Защитните средства се зачисля-
ват като инвентарно имущество на определени
длъжностни лица.
(2) Личните предпазни средства се зачисля-
ват персонално.
(3) Защитните средства, използвани от ня-
колко лица, се набавят с различни размери за
удобство при ползването им.
Чл. 155. Електрозащитните средства, като
част от средствата за защита, предпазват елек-
тротехническия персонал от поражение на елек-
трически ток, от въздействие на електрическа
дъга и продукти на нейното горене, както и от
въздействие на електромагнитно поле.
Чл. 156. Електрозащитните средства се кла-
сифицират като: