Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 199. Разрешава се да се извършват без
изключване на ВЛ следните проверки и изпит-
вания при плановопрофилактични огледи:
1. определяне степента на загниване на час-
тите на дървени стълбове;
2. проверка на степента на корозия и на със-
тоянието на антикорозионното покритие на
метални стълбове и метални конструкции на
стоманобетонни и дървени стълбове;
3. проверка на степента на корозия на ме-
тални стълбове с разкриване на основата;
4. проверка за наличието и определяне на
широчината на пукнатините в стоманобетонни
стълбове и стоманобетонни приставки при спаз-
ване изискванията на нормативните актове по
безопасност и здраве при работа;
5. проверка на състоянието на изолаторите
на ВЛ чрез оглед;
6. измерване на съпротивлението или темпе-
ратурата с термовизионна камера на пресовите
и болтовите съединения на проводниците на ВЛ,
захранващи потребители от първа категория;
7. измерване на преходното съпротивление
на заземителите на стълбовете и на мълниеза-
щитните въжета;
8. визуална оценка на разстоянието от про-
водниците на ВЛ до стълбовете, мълниезащит-
ните въжета, повърхността на земята и раз-
личните обекти в местата на приближения и
пресичанията;
9. проверка и затягане на болтовите съеди-
нения на стоманорешетъчни стълбове в осно-
вата и затягане на болтовете на приставките.
Чл. 200. В участъци, подложени на силно за-
мърсяване, изолаторите се почистват по гра-
фик, одобрен от енергетика.
Чл. 201. (1) Основният ремонт на ВЛ се из-
вършва в срок, определен от енергетика в зави-
симост от състоянието на ВЛ, въз основа на
върховите огледи, профилактичните изпитва-
ния и прегледите.
(2) Забранява се при основен ремонт извър-
шване на промени в конструкцията на ВЛ и в
закрепването на стълбовете без разрешение на
енергетика и проектант-конструктора.
Чл. 202. (1) Местата на свързванията (съе-
диненията) на проводниците имат механична
якост не по-малка от 90 на сто от якостта на
здрав проводник. Употребата на болтови кле-
ми се допуска само във връзките, където се
налага тяхното разкъсване.
(2) Проводниците от различни метали се
съединяват близо до стълбовете на ВЛ, като се
използват биметални клеми.
Чл. 203. (1) Не се разрешава съединяване на
проводници в междустълбия, където се осъщес-
твява пресичане с други обекти.
(2) По изключение се допуска най-много по
едно съединение на проводник или мълниеза-
щитно въже в междустълбия на ВЛ с напреже-
ние 220 kV и сечение не по-малко от 240 mm2
при пресичането им с други ВЛ и съобщителни
линии.
(3) Две съединения на проводниците в едно
междустълбие се допускат само в случаите,
когато по време на експлоатацията при провер-
ките и прегледите са установени дефекти, кои-
то са наложили срязване на проводниците и
последващото им съединяване.
Чл. 204. Съединителите, чието преходно съп-
ротивление е повече от два пъти по-голямо от
съпротивлението на съединявания проводник
със същата дължина (с дължината на съедини-
теля), се преработват.
Чл. 205. (1) Когато са скъсани няколко жич-
ки, чието общо сечение е до 17 % от сечението
на проводника или мълниезащитното въже, мяс-
тото на скъсването се бандажира или се поста-
вя ремонтна муфа.
(2) Когато на стоманено-алуминиеви провод-
ници са скъсани жички с общо сечение до 34 %
от сечението на алуминиевата част на провод-
ника, се поставя ремонтна муфа.
(3) При по-голямо сечение на скъсаните
жички по ал. 1 и 2 проводникът или мълниеза-
щитното въже се срязват и съединяват с помощ-
та на съединители—кербов, пресов, спирален.
Чл. 206. В уредби с малки токове на земно
съединение се допуска режим на работа на ВЛ
с една заземена фаза до отстраняване на въз-
никнало земно съединение. При това незабав-
но се вземат мерки за откриване и отстранява-
не на земното съединение.
Чл. 207. В мрежи с генераторно напрежение
еднофазното земно съединение се отстранява
за не повече от два часа.
Чл. 208. При ремонт на ВЛ се изпълняват
организационните и техническите мерки, кои-
то осигуряват безопасност при работа съгласно
нормативните актове.
Раздел II
Въздушни електропроводни линии за напре-
жение до 1000 V
Чл. 209. Изискванията на този раздел се от-
насят за техническа експлоатация на ВЛ с нап-
режение до 1000 V включително, които са соб-
ственост на предприятия/организации.
Чл. 210. (1) Разстоянието от най-ниско раз-
положените проводници до повърхността на
земята при най-голям провес е най-малко 6 m
за всяка местност.
(2) Разстоянието по вертикала от най-ниско
разположените проводници на въздушните
мрежи за ниско напрежение при най-голям
провес до пресичането на проводници на съоб-
щителни линии е най-малко 1,25 m, а до носе-
щите въжета или контактните проводници на
трамвайните и тролейбусните мрежи—1,5 m.
Чл. 211. (1) Дървените стълбове и стълбове-
те с дървени приставки периодично се проверя-
ват за загниване чрез разкопаване на дълбочи-
на от 0,3 до 0,5 m.
(2) Стълбовете или приставките се считат за
негодни, когато загниването е с дълбочина над
3 cm при диаметър на приставката или стълба
25 cm и повече.