Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 65

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
(2) Вторичните вериги на токовите транс-
форматори и напреженовите трансформато-
ри се заземяват само в местата, предвидени в
проекта.
Чл. 357. (1) За изпитванията, извършени при
планови или аварийни проверки на РЗА и Т, се
съставят протоколи, като резултатите се впис-
ват в паспортите и в дневника за РЗА и Т.
(2) Измененията в схемите се вписват в пас-
порт-протокол и в дневника за РЗА и Т, като се
коригират принципните и монтажните схеми и
инструкцията за експлоатация.
Чл. 358. Проверките и изпитванията на РЗА
и Т са съгласно приложение № 12.
Чл. 359. (1) Таблата и пултовете за управле-
ние на РЗА и Т и апаратите, монтирани върху
тях, периодично се почистват от прах от специ-
ално инструктиран персонал.
(2) Устройствата и апаратите в открито из-
пълнение се почистват от прах само от персо-
нала, който ги обслужва, или от инструктирани
лица от оперативния персонал.
Чл. 360. Периодичните проверки на изправ-
ността на РЗА и Т се извършват от обслужва-
щия, дежурния персонал по специална инструк-
ция, като резултатите се записват в оператив-
ния дневник.
Чл. 361. (1) От телеуправление към местно
управление се преминава само с разрешение на
диспечера или на енергетика.
(2) Отделни вериги на телеуправлението
се извеждат от действие, като се откачат кра-
ищата им.
Чл. 362. Не се допуска на клеморедите на
пултовете, таблата и други подобни съоръже-
ния да се намират една до друга клеми, случай-
ното свързване на които може да предизвика
включване или изключване на прекъсвачи или
други апарати.
Чл. 363. (1) Повредите по контролни кабе-
ли с метална обвивка или съединяването на
жилата им се извършват, като металната об-
вивка се възстановява с помощта на херме-
тични муфи.
(2) Не се допуска общият брой на муфите по
един кабел да е по-голям от дължината на кабе-
ла в метри, разделена на 50.
(3) Всяка муфа се регистрира, като се запис-
ва името на лицето, извършило обработката.
Чл. 364. Вторичните вериги на напрежено-
вите трансформатори без веригите на уредбите
за автоматично регулиране на възбуждането и
веригите за постоянен и променлив оперативен
ток селективно се защитават чрез максимално-
токови защити—предпазители със стопяема
жичка и автоматични предпазители.
Чл. 365. Изолацията на жилата на контрол-
ните кабели в участъците от края на разделката
до клемореда има допълнително защитно пок-
ритие за предпазването є от разрушаващото
действие на въздух, светлина или масла.
Чл. 366. Експлоатационните условия на апа-
ратите на РЗА и Т и електрическите измервания
са в съответствие с изискванията на стандарти-
те и инструкциите по експлоатация—за допус-
тима температура, влажност, вибрации и др.
Чл. 367. По всички въпроси, незасегнати в
тази наредба и отнасящи се до експлоатацията
на устройствата за РЗА и Т в предприятия/орга-
низации, са в сила изискванията на Наредба № 9
от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на
електрически централи и мрежи.
Г л а в а  о с е м н а д е с е т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСВЕТИТЕЛНИ
УРЕДБИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 368. Изискванията по този раздел се от-
насят за техническата експлоатация на елект-
рическите осветителни уредби в закрити поме-
щения на потребителите, жилищни и общест-
вени сгради, улично и рекламно осветление.
Чл. 369. Потребителите съхраняват проект-
на документация на електрическата осветител-
ната уредба, схема на осветителната мрежа,
приспособления за техническо обслужване и
експлоатация и картотека за текущата експло-
атация, ремонта и измененията на схемите.
Чл. 370. Всяка нова или реконструирана ос-
ветителна уредба се приема и въвежда в екс-
плоатация по ред, установен в съответните нор-
мативни актове.
Чл. 371. На всички групови изключващи ус-
тройства и предпазители на осветителната мре-
жа се поставят надписи с наименование на зах-
ранваната уредба, с тока на настройка на пре-
късвача или с номиналния ток на вложката на
стопяемия предпазител.
Чл. 372. Контактите за безопасно свръхнис-
ко напрежение (12 ч 50 V) се отличават от кон-
тактите за по-високи напрежения (220 или
380 V). Щепселите за безопасно свръхниско нап-
режение не трябва да влизат в контактите за по-
високи напрежения. На всеки контакт има над-
пис с означение на номиналното напрежение.
Чл. 373. (1) Когато се прилага зануляване на
корпуса на осветителното тяло, е задължител-
но резбата на фасунгата да бъде присъединена
към защитния проводник.
(2) Преносимите лампи за безопасно свръх-
ниско напрежение (12 ч 24 V) се присъединяват
към преносими трансформатори за безопасност
с помощта на гъвкави шлангови проводници.
Раздел II
Вътрешно осветление
Чл. 374. Собствениците или субектите, кои-
то експлоатират осветителни уредби с газораз-
рядни лампи с обща мощност над 250 kW, назна-
чават персонал специално за обслужването им.