Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 69

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
1. стендове за извършване на изпитването
на настройката на предпазните клапани;
2. писмена методика за извършване на из-
питването по т. 1, която да съдържа:
а) област на приложение;
б) мерки за безопасност;
в) изпълнението на изпитването и последо-
вателността на действията;
г) условията, които трябва да са изпълнени,
за да се извърши изпитването;
д) техническите средства, необходими за
извършване на изпитването;
е) интервалите за калибриране на средства-
та за измерване, които не трябва да са по-голе-
ми от 2 години;
ж) допустими отклонения;
з) използваните документи за удостоверява-
не на изпитването.
Раздел II
Експлоатация на котли
Чл. 203. (1) Ползвателят и лицата, които
отговарят за безопасната експлоатация на кот-
лите, трябва да извършват най-малко веднъж
на 12 месеца проверки в достъпните места на
вътрешните и външните повърхности, работе-
щи под налягане, за дефекти, намаляващи тях-
ната якост, и проверка за изправността на зах-
ранващите устройства, нивопоказателите, сред-
ствата за измерване, предпазните клапани, за-
щитните устройства, продухвателните устройс-
тва, арматурата на котела и неговите тръбо-
проводи, зидарията и изолацията.
(2) Проверката по ал. 1 се удостоверява с
протокол, който трябва да се съхранява в доси-
ето по чл. 282.
Чл. 204. Обслужващият персонал не трябва
да оставя котела без постоянно наблюдение,
преди горенето в него да бъде прекратено и
преди горивото да бъде отстранено от пещта
му. Котлите със зидария не трябва да се оставят
без постоянно наблюдение преди пълно пони-
жаване на налягането в парните котли до ат-
мосферното налягане.
Чл. 205. (1) Не се допуска да се възлагат на
обслужващия котлите персонал задължения,
невключени в инструкцията за работа.
(2) Допуска се котли с работно налягане до
1,3 МРа и топлинна мощност до 1000 kW да
работят без постоянно наблюдение от обслуж-
ващия ги персонал, ако това е предвидено в
инструкцията на производителя им и ако:
1. е оценено и удостоверено съответствието
им със съществените изисквания на Наредбата
за съществени изисквания и оценяване съот-
ветствието на съоръженията под налягане;
2. са правилно инсталирани, поддържани и
се използват по предназначение.
Чл. 206. Персоналът на котлите трябва да
има аудиовръзка с ведомствената и/или район-
ната служба “Пожарна безопасност и защита
на населението” и с производствените места за
потребление на парата, а персоналът на котли-
те утилизатори—и с мястото, където е монти-
ран източникът на топлината.
Чл. 207. Ползвателят, лицата, които отгова-
рят за безопасната експлоатация на котлите, и
обслужващият персонал не трябва да допускат
в котелното помещение да се съхраняват мате-
риали и предмети и да се допускат лица, чиято
работа не е свързана с безопасното функциони-
ране на котлите.
Чл. 208. Обслужващият персонал най-мал-
ко веднъж на смяна трябва да проверява из-
правното действие на манометрите на котела и
изправността на другите средства за измерва-
не, защитите, сигнализациите и блокировките,
които са достъпни за визуален контрол за нали-
чието на неизправности или повреди, видими с
невъоръжено око.
Чл. 209. Обслужващият персонал трябва да
извършва проверка за изправното действие на
нивопоказателите:
1. с пряко действие чрез тяхното продухва-
не—за котли с работно налягане:
а) до 1,6 МРа включително—най-малко два
пъти на смяна;
б) над 1,6 МРа до 4,0 МРа включително—
най-малко два пъти в денонощие;
в) над 4,0 МРа—в срокове, определени в ин-
струкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2  ЗТИП;
2. с непряко действие—по ред и в срокове,
посочени в инструкцията за работа по чл. 46,
ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Чл. 210. (1) Обслужващият персонал трябва
да проверява изправното действие на предпаз-
ните клапани чрез тяхното продухване преди
всяко пускане в действие на котела, а по време
на работата на котли с работно налягане:
1. до 1,6 МРа включително—най-малко вед-
нъж на смяна;
2. над 1,6 МРа до 4,0 МРа включително—
най-малко веднъж на денонощие;
3. над 4,0 МРа—в срокове, определени в ин-
струкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2  ЗТИП.
(2) Обслужващият персонал трябва да про-
верява изправното действие на импулсните
предпазни клапани по ред и в срокове, опреде-
лени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1,
т. 2 ЗТИП.
(3) Проверките на изправното действие на
предпазните клапани на котли с работно наля-
гане над 1,6 МРа трябва да се извършват в при-
съствието на лицето, отговорно за безопасната
експлоатация на котлите.
Чл. 211. Обслужващият персонал трябва да
проверява изправното действие на резервните
устройства, захранващи с вода котлите, чрез крат-
котрайното им пускане в действие, както следва:
1. за котли с работно налягане до 1,6 МРа
включително—най-малко веднъж на смяна;
2. за котли с работно налягане над 1,6 МРа
до 4,0 МРа включително—най-малко веднъж
на денонощие;