Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
(2) Когато с директно проветряване не могат 
да се осигурят хигиенните норми за кратността 
на обмяната на въздуха в помещенията на жи-
лищата, се проектира и изпълнява механична 
система за вентилация или климатизация 
съгласно изискванията на тази наредба.
(3) При проектирането на механична сис-
тема за вентилация или климатизация на 
нежилищни сгради се спазват изискванията 
на БДС EN 13779.“
§ 42. Член 306 се изменя така:
„Чл. 306. В производствени помещения с 
механична вентилация се осигурява не по-
малко от еднократен въздухообмен в работ-
ната зона.“
§ 43. В чл. 307 накрая се добавя „съгласно 
БДС EN 13779 и изискванията на приложение 
№ 28“.
§ 44. Членове 308 и 309 се отменят.
§ 45. В чл. 312 думите „вентилационните и 
климатичните инсталации“ се заменят със „сис-
темите за вентилация и/или климатизация“.
§ 46. В чл. 314, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. Думите „климатичните и общообменните 
вентилационни инсталации“ се заменят със 
„системите за климатизация и системите за 
общообменна вентилация“.
2. Създава се изречение второ: „Правилата 
за разполагане на отворите за засмукване на 
пресен въздух и на отворите за изхвърляне 
на отработения въздух, както и минималните 
препоръчителни разстояния между отворите за 
засмукване на пресен въздух и за изхвърляне 
на отработен въздух съгласно БДС EN 13779 
са дадени в приложение № 28.“
§ 47. В чл. 318 думите „вентилационните 
инсталации“ се заменят със „системите за вен-
тилация“, думите „климатичните инсталации“ 
се заменят със „системите за климатизация“, 
а думите „когато това е икономически целесъ-
образно“ се заменят с „когато тя е допустима 
и техническите решения с рециркулация са 
икономически целесъобразни“.
§ 48. В чл. 319, ал. 2 и в чл. 320, т. 3 
означенията„А и Б“ се заменят с „Ф5А и Ф5Б“.
§ 49. В чл. 321, ал. 1 думата „клозети“ се 
заменя с „тоалетни“.
§ 50. В чл. 323 думата „инсталации“се за-
меня със „системи“.
§ 51. В чл. 327 думите „вентилационната 
или климатичната инсталация“ се заменят 
със „системата за вентилация и/или клима-
тизация“.
§ 52. В чл. 345 думата „инсталации“ се 
заменя със „системи“, а думите „Наредба 
№ 2 от 1998 г. за норми за допустими емисии 
(концентрации в отпадъчни газове) на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух 
от неподвижни източници“ се заменят със 
„Закона за чистотата на атмосферния въздух 
и на наредбите за неговото прилагане“.
§ 53. В чл. 346 думата „Климатични“ се 
заменя с думите „Системи за климатизация“, 
а накрая се поставя запетая и се добавя „и в 
съответствие с изискванията на БДС EN 15 251“.
§ 54. В чл. 347, ал. 1 и 2 и в чл. 348 думата 
„инсталациите“ се заменя със „системите“.
§ 55. Член 350 се изменя така:
„Чл. 350. Допуска се неорганизирано ес-
тествено вентилиране на помещенията (по-
средством клапи, монтирани в прозорци) в 
жилищни сгради и в сгради за обществено 
обслужване, в които отделни помещения се 
климатизират с разделни апарати (сплит) или 
с вентилаторни конвектори, при условие че 
този начин на вентилиране осигурява кратност 
на неорганизирания въздухообмен на вътреш-
ния с външния въздух не по-голяма от 0,5 h-1. 
При предвидени други условия кратността 
на въздухообмена се осигурява с механична 
система, а където е приложимо – с вентила-
ционни агрегати със или без въздухопровод.“ 
§ 56. В чл. 351 думите „климатични инстала-
ции“ се заменят със „системи за климатизация“.
§ 57. В чл. 352 думите „климатични и об-
щообменни вентилационни инсталации“ се 
заменят със „системи за климатизация, както 
и за системите за климатична и общообменна 
вентилация“, а в чл. 353, ал. 2 думите „венти-
лационните и аспирационните инсталации“ 
се заменят със „системите за вентилация и 
аспирация“.
§ 58. В чл. 358 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въздухопроводите, които са компонент 
на системите за аварийно вентилиране, се 
предвиждат и изпълняват в съответствие с 
изискванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, 
бр. 96 от 2009 г.).“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 59. В чл. 360, ал. 3 думите „обезпраши-
телни инсталации“ се заменят със „системи 
за обезпрашаване“, в чл. 361, ал. 1 и 2 думите 
„вентилационни и климатични инсталации“ 
се заменят със „системи за вентилация и 
климатизация“ и в ал. 3 думите „обезпраши-
телни инсталации“ се заменят със „системи 
за обезпрашаване“.
§ 60. Член 366 се изменя така:
„Чл. 366. Допустимите нива на звуково наля-
гане в октавни честоти и в dB(А) за различни 
приложения се отчитат съгласно приложение 
№ 12, табл. 1 на тази наредба или съгласно 
Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на 
вредния шум чрез шумоизолиране на сгради-
те при тяхното проектиране и за правилата 
и нормите при изпълнението на строежите 
по отношение на шума, излъчван по време 
на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.) и 
Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за