Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 22

С Т Р .  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
(6) При постоянен ток шината на положи-
телния полюс (+) се оцветява в червен цвят, на
отрицателния (-)—в син цвят, а шината на неут-
ралата—в светлосин цвят.
Чл. 150. (1) На вратите и на вътрешните
стени на килиите в помещенията на закрити-
те разпределителни уредби, върху съоръже-
нията в откритите разпределителни уредби,
на лицевите части на трансформаторните
постове, на възловите станции и на комплек-
сните разпределителни уредби има надписи,
които показват предназначението на присъе-
диняването—извода или условното му диспе-
черско наименование.
(2) На вратите на разпределителните уредби
са окачени предупредителни табели.
Чл. 151. (1) На прекъсвача и на задвижва-
щия го механизъм има показател за положени-
ята им—“включено” (“В”) и “изключено” (“И”).
(2) На задвижването на разединителите, на
заземяващите ножове на късосъединителите и
на други подобни съоръжения са поставени
надписи или показатели за положенията им—
“В” и “И”.
Чл. 152. За предотвратяване на грешни ма-
нипулации:
1. всички разединители имат блокировки със
съответните прекъсвачи в РУВН, а заземява-
щите ножове имат блокировки със своите разе-
динители;
2. подвижните (монтираните върху колич-
ки) части на комплектното разпределително
устройство имат блокировка с прекъсвачите, а
отворите към тоководещите части на комплек-
тното разпределително устройство—блокиров-
ки с автоматично затварящи се капаци;
3. достъпните за външни лица задвижвания
на разединителите се заключват с катинар;
4. ръкохватките на задвижващите устройст-
ва на заземителните ножове имат различно
оцветяване от оцветяването на ръкохватките
на другите заземяващи устройства;
5. вратите на шкафовете за напрежение над
1000 V на комплектните трансформаторни пос-
тове са съоръжени с блокировки на разедини-
тели за високо напрежение.
Чл. 153. Във всяка РУВН се осигуряват:
1. необходимият брой преносими заземления;
2. защитни средства и средства за оказване
на първа долекарска помощ съгласно изисква-
нията на нормативните актове по безопасност
и здраве при работа;
3. противопожарни средства съобразно вът-
решните инструкции, съгласувани с органите
по пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 154. Персоналът, обслужващ трансфор-
маторните постове и подстанциите без постоя-
нен дежурен персонал, може да използва пре-
носими заземления и защитни средства, предс-
тавляващи съставна част на комплекта инстру-
менти на ремонтно-аварийните групи или на
ремонтния персонал.
Чл. 155. След основен ремонт на съоръжени-
ята в разпределителните уредби преди включва-
нето им под напрежение се извършват прегле-
дите и изпитванията съгласно приложение № 5.
Чл. 156. Огледите на РУВН без изключване
на напрежението се извършват със следната
периодичност:
1. обектите с постоянно дежурство—един път
на денонощието, а на тъмно—за откриване на
разряди, корониране и други явления, в срок,
определен от вътрешни инструкции, най-мал-
ко един път в месеца;
2. обектите без постоянно дежурство—най-
малко един път на месец; трансформаторните
постове и разпределителните пунктове (възло-
вите станции)—най-малко един път на 3 месеца.
Чл. 157. (1) След изключване на късо съеди-
нение се извършва извънреден оглед, а извънред-
ните огледи на обектите без постоянно дежурст-
во се извършват в срок, определен от вътрешни
инструкции, в зависимост от мощностите на късо
съединение и от състоянието на съоръженията.
(2) При влошени местни експлоатационни и
климатични условия—силно запрашаване, гъс-
та мъгла, мокър сняг, заледяване и др., откри-
тите РУВН се преглеждат допълнително.
Чл. 158. Всички забелязани при прегледите
на РУВН неизправности се записват в дневника
за дефектите и неизправностите. Забелязаните
неизправности се отстраняват в най-кратък срок.
Чл. 159. При огледите в РУВН се обръща
особено внимание на:
1. състоянието на помещението, изправ-
ността на вратите и прозорците, отсъствието
на теч през покрива и етажите и изправността
на бравите;
2. изправността на отоплението и вентила-
цията;
3. изправността на осветлението и заземи-
телната мрежа;
4. наличността на лични предпазни средства;
5. нивото и температурата на маслата в апа-
ратите и липсата на теч на масло;
6. състоянието на контактите;
7. състоянието на включвателите за ниско
напрежение;
8. състоянието на пломбите на електроме-
рите и състоянието на електромерите;
9. състоянието на изолацията (замърсяване,
наличие на пукнатини и следи от повърхностни
пробиви);
10. работата на сигнализацията и др.
Чл. 160. (1) В зависимост от местните усло-
вия за всяка РУВН се определят срокове за
почистването є от прах.
(2) Помещенията на РУВН на съоръжения-
та се почистват при спазване на изискванията
на нормативните актове по безопасност и здра-
ве при работа.
Чл. 161. Изправността на резервните съоръ-
жения в РУВН—трансформатори, прекъсвачи,
шини и други елементи, се проверява с включ-
ването им под напрежение в срокове, определе-
ни от вътрешни инструкции.