Държавен вестник, бр. 78, 2007 г., стр. 31

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 3
от 18 септември 2007 г.
за технически правила и нормативи за контрол
и приемане на електромонтажните работи
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Област на приложение
Чл. 1. С тази наредба се определят техничес-
ките правила и нормативи при контрола на
изпълнението и при приемането на електромон-
тажните работи на съоръженията в електричес-
ките уредби и електропроводите от електро-
преносната мрежа и електроразпределителни-
те мрежи на страната, както и на спомагателни
мрежи и мрежи на потребителите и техните
елементи за напрежение до и над 1000 V при
спазване на изискванията към строежите съг-
ласно нормативните актове, издадени на осно-
вание чл. 169, ал. 4  от Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
Чл. 2. Наредбата не се прилага при изпълне-
ние на електромонтажни работи на контактни-
те мрежи на електрифицирания транспорт, на
корабни и офшорни инсталации, на електро-
статично и медицинско оборудване, както и при
извършване на електромонтажни работи на
обекти под земята, под водата или във въздуха.
Чл. 3. (1) При контрола на изпълнението и
при приемането на електромонтажните работи
се спазват общите условия и редът, определени
в нормативните актове за въвеждане на строе-
жите в експлоатация и за съставяне на актове и
протоколи за приемане на завършени видове
строителни и монтажни работи при изпълне-
нието на строежите, на отделни етапи или на
части от тях, в съответствие с изискванията на
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и
бр. 29 от 2006 г.).
(2) При контрола на изпълнението и при
приемането на електромонтажните работи се
спазват и изискванията на Наредба № 3 от
2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии (ДВ,
бр. 90 и 91 от 2004 г.) и на Наредба № 4 от
2003 г. за проектиране, изграждане и експло-
атация на електрически уредби в сгради (обн.,
ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 и 87 от
2003 г.; изм., бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.;
попр., бр. 48 от 2006 г.).
Чл. 4. В инвестиционните проекти се включ-
ват показателите за контрол, определени в тази
наредба, а при необходимост—и други показа-
тели за контрол в зависимост от специфичните
характеристики на обектите и техните съоръ-
жения.
Чл. 5. (1) Необходимите за контрола провер-
ки, като прегледи, измервания и/или изпитва-
ния, се извършват от квалифициран персонал
на строителя (изпълнителя на електромонтаж-
ните работи) и/или от специализирани лабора-
тории.
(2) Средствата за измерване, които се из-
ползват при контрола на изпълнението и при
приемането на електромонтажните работи,
трябва да съответстват на изискванията на при-
ложимите за тях европейски стандарти.
(3) За резултатите от основните електричес-
ки измервания и изпитвания се съставят прото-
коли, примерни образци на които са дадени в
приложения № 1—4. В зависимост от специфич-
ните характеристики на обектите и техните
съоръжения в протоколите могат да се включ-
ват допълнително показатели, стойности на
параметри, схеми, скици или други илюстра-
тивни материали.
Раздел II
Организационна подготовка за изпълнение
на електромонтажните работи
Чл. 6. (1) Преди започване на електромон-
тажните работи се извършват всички видове
строителни работи, предвидени в проекта, като
допълнително се извършват само монтаж и
нивелиране на конструктивни елементи на елек-
трообзавеждането.
(2) Преди започване на електромонтажните
работи се осигуряват необходимите работни
екземпляри от електрическите схеми и остана-
лата документация, в т.ч. технологична и за
безопасност и здраве при работа.
Чл. 7. Когато в процеса на изпълнение на
електромонтажните работи се налага използ-
ване на технологично оборудване (машини,
инструменти и приспособления), различно от
предвиденото с инвестиционния проект, което
предизвиква допълнително натоварване на стро-
ителната конструкция, проектантът по част
“Конструктивна” извършва проверка за допус-
тимост.
Чл. 8. Градивните елементи на електричес-
ките уредби и електропроводите, които се вла-
гат при извършване на електромонтажните
работи, се придружават от документи, удосто-
веряващи безопасността и качеството им, в т.ч.
декларации за съответствие, протоколи от из-
питване, сертификати за качество и др.
Чл. 9. Електромонтажните работи се изпъл-
няват от квалифицирани лица, притежаващи
необходимата правоспособност и квалификаци-
онна група за безопасност, в съответствие с
изискванията на нормативните актове и доку-
менти за безопасност и здраве при работа, въз-
приетите технологии за изпълнение на проекта
и правилата за добра практика.