Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 113

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  113  
(2) Не се разрешава устройването на поме-
щенията по ал. 1 в животновъдни сгради от 
IV и V степен на огнеустойчивост с покривни 
покрития, изпълнени от продукти с класове 
по реакция на огън B – F. Помещенията се 
предвиждат отделно на разстояние най-малко 
16 m от животновъдните сгради.
Чл. 649. Хранителни кухни и фуражоме-
лачки в една сграда се проектират с комин, 
отстоящ най-малко на 2 m над циклонния 
прахозадържател, на разстояние не по-малко 
от 10 m от него.
Чл. 650. (1) Минималните разстояния от от-
крити и закрити складове за груб фураж (сено, 
слама и др.), работилници за основен ремонт и 
сгради от подкласове на функционална пожарна 
опасност Ф1.3 и Ф1.4 до животновъдни и спо-
магателни строежи се определят по табл. 70.
Таблица 70
№
по 
ред
Обекти, от кои-
то се мери раз-
стоянието
Минимални разстояния в m до:
животновъдни 
и спомагателни 
сгради от ка-
тегории по по-
жарна опасност 
Ф5В, Ф5Г и Ф5Д 
със степен на ог-
неустойчивост:
складове
и спомага-
телни сгра-
ди от кате-
гории по по-
жарна опасност 
Ф5А и Ф5Б
 
I 
и 
II
III
IV 
и 
V
1. 
 
 
Открити складо-
ве за груб фураж 
(сено, слама, 
царевичак, фий, 
стебла от лен, ко-
ноп и др.)
15
20
30
40
2.
 
 
 
Закрити складове 
за груб фураж 
(сено, слама, 
царевичак, фий, 
стебла от лен,
коноп и др.)
5
 8
10
20
3.
 
Работилници за 
ремонт на
селскостопанска 
техника
5
8
10
20
4.
Сгради от подкла-
сове на функци-
онална пожарна 
опасност Ф1.3 и 
Ф1.4
15
20
30
40
(2) Минималните разстояния от открити 
складове за груб фураж до съседни обекти се 
определят, както следва:
1. до железопътни линии за редовно движение 
и маневрени линии в районите на гарите – 50 m;
2. до вътрешнозаводски железопътни ли-
нии – 30 m;
3. до пътища от републиканската пътна 
мрежа – 10 m;
4. до горски масиви – на 50 m;
5. до въздушни електропроводи – 10 m от 
крайния проводник.
(3) Разстоянията от складовете по табл. 70 
до други складове за горими материали, вклю-
чително от сеновали с вместимост над 200 t 
фураж, се приемат както до сгради от IV и V 
степен на огнеустойчивост.
(4) Силажните ями и площадки се проектират 
извън площадките за груб фураж на разстояние 
най-малко 8 m от купите.
(5) Площадките за складиране на груб фу-
раж се ограждат с телена мрежа на разстояние 
най-малко 5 m от купите.
(6) Складовете от навесен тип за обемист 
фураж се приравняват към откритите складове.
Чл. 651. (1) В селскостопански сгради с 
помещения за отглеждане на животни с площ, 
по-голяма от 300 m2, се предвиждат най-малко 
два разсредоточени изхода за евакуация на 
животните.
(2) Помещенията по ал. 1 се проектират с 
врати, които се отварят по посока на еваку-
ацията.
(3) За евакуация на животните при пожар 
се предвиждат механизми за груповото им 
освобождаване.
Чл. 652. Слънчевите тютюневи сушилни се 
приравняват към производства от категория 
Ф5В, като степента им на огнеустойчивост, 
броят на етажите и застроената им площ се 
определят по табл. 6.
Чл. 653. (1) Огневи сушилни (за тютюн, 
памук и др.) се проектират в сгради от I или II 
степен на огнеустойчивост и на разстояние от 
съседни сгради и съоръжения съгласно табл. 70.
(2) Разрешава се проектиране на огневи су-
шилни в сгради от III степен на огнеустойчивост, 
при условие че помещенията на сушилните са 
изградени от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2 и нямат отвори към 
съседните помещения.
(3) Отворите между сушилните камери и 
топлинните агрегати се защитават с капаци, 
изпълнени от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост 
най-малко EI 30.
(4) Манипулационните помещения се отделят 
от останалите помещения на сушилнята със 
стени, изпълнени от продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост 
най-малко REI (EI) 150.
Чл. 654. (1) Към сушилните за сенно, лю-
церново, слънчогледово и други брашна се 
проектират карантинни помещения за 48-часово 
производство на сушилните инсталации от I 
или II степен на огнеустойчивост.
(2) Карантинните помещения по ал. 1 се 
проектират с врати, изпълнени от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и 
с огнеустойчивост най-малко EI 60.
Чл. 655. (1) Складовете за съхраняване на 
минерални торове се проектират едноетажни, 
без тавански помещения, най-малко от II степен