Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 69

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69   
5. в близост до входа/входовете по т. 3 се 
предвиждат устройства за ръчно прекъсване на 
веригите за постоянен ток и за променлив ток 
на фотоволтаичната електрическа централа, 
както и табло с осигурена документация с 
информация за фотоволтаичната електрическа 
централа, определена в Наредба № 8121з-647 
от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите.“
§ 173. В чл. 355, ал. 1 думите „закрити 
разпределителни уредби (ЗРУ)“ се заменят с 
„трансформаторите“.
§ 174. В чл. 363 думата „системи“ се заменя 
с „инсталации съгласно приложение № 1“.
§ 175. Член 367 се изменя така:
„Чл. 367. Вратите на затворените килии на 
маслените трансформатори и прекъсвачи (с 
изключение на вратите, водещи към околна­
та среда) се проектират самозатварящи се с 
огнеустойчивост най-малко EI 30.“
§ 176. Заглавието на раздел IV от глава 
четиринадесета се изменя така:
„Открити и закрити разпределителни уред­
би, комплектни разпределителни уредби и 
трансформатори“.
§ 177. В чл. 368, ал. 1 думата „материали“ 
се заменя с „продукти“.
§ 178. В чл. 369 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из­
меня така:
„(1) Сградите и помещенията, в които се 
монтират закрити разпределителни уредби, 
КРУ и трансформатори, се проектират с кон­
структивни елементи от продукти с клас по 
реакция на огън А1 или А2. Разрешават се 
външни ограждащи неносещи стени на сгра­
дите и помещенията към отделно стоящи и 
пристроени подстанции от панели с класове 
по реакция на огън В и С.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Максимално допустимата площ на 
сградите и на пожарните сектори, в които 
се монтират разпределителни уредби, КРУ и 
трансформатори, се определя съгласно чл. 12, 
ал. 4 и табл. 6.“
§ 179. В чл. 370 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разстоянието от отделно стоящи 
трансформаторни постове, подстанции и раз­
пределителни уредби до сгради, помещения и 
съоръжения от категории по пожарна опас­
ност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие 
с табл. 35. Разстоянията от трансформаторни 
постове, подстанции и разпределителни уредби 
до междинни складове за бутилки с втечнен 
горим газ с общ обем до 20 m3 се определят 
в съответствие с табл. 64, а разстоянията 
от трансформаторни постове, подстанции и 
разпределителни уредби до съоръжения на 
автоснабдителни станции и пунктове за пъл­
нене на бутилки с пропан-бутан се определят 
в съответствие с раздели XXIV, XXV, XXVI 
и XXVII от глава петнадесета.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Разстоянието от закрити разпредели­
телни уредби, КРУ, трансформаторни постове, 
подстанции, комплектни трансформаторни 
постове и комплектни трансформаторни под­
станции до сгради от категории по пожарна 
опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, до съоръжения от 
категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, 
както и до сгради от клас на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф4, в зависимост от 
степента на огнеустойчивост на сградите, е 
най-малко:“;
б) в т. 3 след думата „огнеустойчивост“ се 
добавя „или от пожаронезащитени стоманени 
конструкции, както и за съоръжения“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Минималните разстояния от напъл­
нените с повече от 60 kg масло апарати на 
открити разпределителни уредби, комплектни 
разпределителни уредби на открито, подстан­
ции на открито и комплектни трансформа­
торни подстанции на открито до сгради от 
категория по пожарна опасност Ф5В и други 
съоръжения от същата категория по пожарна 
опасност са, както следва:
1. при I и II степен на огнеустойчивост на 
сградите, както и при съоръжения, изпълнени 
от строителни продукти с клас по реакция 
на огън А1 и А2 – 12 m;
2. при III степен на огнеустойчивост на 
сградите, както и при съоръжения, изпълнени 
от строителни продукти с клас по реакция 
на огън B и С – 16 m;
3. при IV и V степен на огнеустойчивост на 
сградите и при сгради с пожаронезащитени 
стоманени конструкции, както и при съоръ­
жения, изпълнени от строителни продукти с 
клас по реакция на огън D – F или продукти с 
неустановени експлоатационни показатели по 
отношение на реакцията им на огън – 20 m.“
4. В ал. 4 след означението „Ф5Д“ се добавя 
„и за съоръжения от категория по пожарна 
опасност Ф5Г“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Разстоянията по ал. 2 не се нормират, 
при условие че е изпълнено едно от следните 
условия:
1. стената на сградата, до която е предвидено 
електросъоръжението, е с огнеустойчивост REI 
(EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени 
отвори посредством самозатварящи се врати 
или капаци с минимална огнеустойчивост ЕI 
90) и превишава хоризонтално и вертикално 
с 1 m габарита на съоръжението;
2. сградата и електросъоръжението са 
разделени с брандмауер при спазване изиск­
ванията на чл. 19 и 20.“
6. В ал. 6, т. 1 след означението „REI“ се 
добавя „(ЕI)“.
7. Създават се ал. 8 и 9: