Държавен вестник, бр. 24, 2021 г., стр. 120

СТР.  120	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  24
4.2.3 
Наборът за измерване на освобождаването на топлина от стека за изпарения 
трябва да бъде механично монтиран на опорната рамка на образеца в положението, 
показано на фигура 4. 
4.2.4 
Методът на монтиране трябва да гарантира съответните положения и да 
позволява лесно изваждане на стека за почистване и/ или ремонт. Компенсаторната 
термодвойка трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да се постигне добър термичен 
контакт, като същевременно се осигури електрическо съпротивление от металната стена 
на стека над един Мегаом. 
4.3 
Термично регулиране на работното ниво на панела 
4.3.1 
Термично регулиране на работното ниво на панела се постига чрез първоначално 
задаване на въздушен поток от около 30 m3/h през панела. След това се подава газ и 
панелът се запалва и се оставя да достигне термично равновесие с макет на образец, 
монтиран пред него. При подходящи експлоатационни условия не трябва да има видими 
пламъци от повърхността на панела, освен когато се наблюдават от едната страна, 
успоредна на повърхността. От тази посока ще се наблюдава тънък син пламък, много 
близо до повърхността на панела. Наклонен изглед на панела след 15 - минутен период 
на загряване трябва да показва ярко оранжева излъчваща повърхност. 
4.3.2 
С топломер с водно охлаждане, монтиран на калибриращото табло, измереният 
падащ топлинен поток на образеца трябва да съответства на стойностите, показани в 
таблица 1. Спазването на това изискване се постига чрез регулиране на газовия поток. 
Ако е необходимо, могат да се направят малки промени във въздушния поток, за да се 
постигне условието от повърхността на панела да няма значителни пламъци. Прецизното 
дублиране на измерванията на потока, посочени в таблица 1, за позициите на 50 mm и 350 
mm въз основа на използваното калибриране на топломера ще закрепва потока в другите 
станции в рамките на изискваните граници. Това не означава, че всички други нива на 
поток са правилни, но гарантира, че е постигната закрепена конфигурация или геометрия 
на изгледа между панела и образеца. За да се изпълнят тези изисквания, може да се 
наложи да се направят малки промени в надлъжното разположение на образеца, 
показано на фигура 6. Въз основа на изискваните осем измервания на потока следва да се 
разработи графика и гладка крива. Формата на кривата трябва да бъде подобна на тази, 
определена от типичните данни, показани в таблица 1. Тези измервания са важни, тъй 
като експерименталните резултати се докладват въз основа на тези измервания на 
потока. Ако за следене на работата на панела трябва да се използва общ радиационен 
пирометър, записите на сигнала трябва да се съхраняват след успешното приключване на 
тази процедура за калибриране. Ако е необходима промяна в осовото разположение на 
панела, за да се отговори на изискванията за поток в позиции 50 mm и 350 mm, това 
трябва да се постигне чрез регулиране на винтовете, свързващи двете рамки. По този 
начин пилотната позиция по отношение на образеца остава непроменена. Регулирането 
на стоп - винта на образеца може да бъде променено, за да отговаря на изискванията за 
потока в стандарта, и след това положението на монтажния елемент на пилотната 
горелка може да изисква регулиране, за да се поддържа разстоянието между пилотите 10 
± 2 mm. 
4.3.3 
Необходимо е водно охлаждане на топломера, за да се избегнат погрешни 
сигнали при ниски нива на потока. Температурата на охлаждащата вода трябва да се 
контролира по такъв начин, че телесната температура на топломера да остане в рамките 
на няколко градуса от стайната температура. Ако това не се направи, трябва да се 
направи корекция на измерването на потока за температурната разлика между тялото на 
топломера и стайната температура. Неправилното подаване на вода може да доведе до 
топлинна повреда на повърхността за отчитане на топлината и загуба на калибриране на 
топломера. В някои случаи са възможни ремонти и рекалибриране.