Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 56

СТР.  56	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
§ 102. Член 176 се изменя така:
„Чл. 176. (1) Разходът на вода за пожарога­
сене на сгради, разделени на пожарни сектори, 
се приема за пожарния сектор в сградата, за 
който е определен най-големият разход на 
вода за пожарогасене.
(2) При предвиждане на автоматична по­
жарогасителна инсталация в цялата сграда, 
целия пожарен сектор или цялото съоръжение 
разходът на вода за пожарогасене по този 
раздел на сградата, пожарния сектор или 
съоръжението се намалява с 50 %.“
§ 103. Член 179 се изменя така:
„Чл. 179. (1) Броят на едновременните 
пожари в производствените, складовите и 
селскостопанските обекти се определя, както 
следва:
1. един пожар за обекти с площ на тери­
торията до 1,5 km2;
2. два пожара за обекти с площ на тери­
торията, по-голяма от 1,5 km2, като общият 
разход на вода се определя на базата на две 
сгради, за които в съответствие с табл. 16 и 
17 се изисква най-голям разход на вода.
(2) В случай на комбинирано противопо­
жарно водоснабдяване на населено място или 
селищно образувание и производствен, складов 
или селскостопански обект, разположен извън 
населеното място/селищното образувание, 
броят на едновременните пожари се определя, 
както следва:
1. за урбанизирани територии с по-малко 
от 10 000 жители или селищни образувания и 
за обекти с площ на територията, по-малка от 
1,5 km2 – един пожар (в обекта или урбанизи­
раната територия/селищното образувание – по 
най-големия разход);
2. за урбанизирани територии от 10 000 до 
30 000 жители и за обекти с площ на терито­
рията, по-малка от 1,5 km2 – два пожара (един 
в обекта и един в урбанизираната територия);
3. за урбанизирани територии с по-малко 
от 30 000 жители и за обекти с площ на те­
риторията, по-голяма от 1,5 km2 – два пожара 
(или и двата в обекта или и двата в урбани­
зираната територия – по най-големия разход);
4. за урбанизирани територии с повече от 
30 000 жители – броят на едновременните 
пожари за урбанизираната територия се оп­
ределя по табл. 15, а за обектите – по ал. 1; 
общият воден разход се определя от сумата 
на по-големия необходим разход (в обекта 
или урбанизираната територия) и 50 % от 
по-малкия необходим разход (в обекта или 
урбанизираната територия).
§ 98. Създава се чл. 171а:
„Чл. 171а. При оразмеряване на площадкови водопроводи за пожарогасене посредством 
изчисления може да се определят разходи на вода от пожарен хидрант, които са различни от 
посочените в табл. 15а.“
§ 99. В чл. 172 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „производствената площадка“ се заменят с „площадката“.
2. Антетката на таблица 16 се изменя така:
„
Степен на огнеустой­
чивост на сградата
Категория
по пожарна опасност на 
сградата или пожарния 
сектор
Разход на вода за един пожар, l/s,
при обем на сградата или пожарния сектор, m3
≤ 3 000
≤ 5 000
≤ 20 000
≤ 50 000
> 50 000
1
2
3
4
5
6
7
“
§ 100. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „сгради“ се добавя „или пожарни сектори“, а след думата „сградите“ 
се добавя „или пожарните сектори“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Разходът на вода за пожарогасене за сградите или пожарните сектори по ал. 1 със зас­
троен обем до 3000 m3 се приема 10 l/s, а разходът на вода за пожарогасене за сградите или 
пожарните сектори от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 със застроен обем до 1000 m3 се приема 5 l/s.
(3) Разходът на вода за външно пожарогасене на главния корпус на топлоелектрически цен­
трали се приема най-малко 25 l/s. За складовете за въглища, разположени на територията на 
топлоелектрическите централи, се осигурява разход най-малко 10 l/s, като водата се подава от 
хидранти.“
§ 101. В чл. 174 антетката на таблица 17 се изменя така:
„
Степен на огнеустой­
чивост на сградата
Категория по пожарна
опасност на сградата 
или пожарния сектор
Разход на вода за един пожар, l/s,
при обем на сградата или пожарния сектор, m3
≤ 3000
≤ 10 000
≤ 20 000
≤ 50 000
> 50 000
1
2
3
4
5
6
7
“