Държавен вестник, бр. 2, 2013 г., стр. 76

СТР.  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  2
Г л а в а  п е т а
ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЦЕНТРАЛ-
НО ОТОПЛЕНИЕ
Чл. 20. До 31 декември 2022 г. горивна 
инсталация може да бъде освободена от за-
дължението за спазване на НДЕ по чл. 5, ал. 1 
и 2 и/или на степените за десулфуризация по 
чл. 12, ако са изпълнени следните условия:
1. общата номинална входяща топлинна 
мощност на горивната инсталация не надви-
шава 200 MW;
2. първоначалното разрешително за полз-
ване на инсталацията е издадено преди 27 
ноември 2002 г. или операторът на инсталаци-
ята е подал пълно заявление за разрешително 
преди тази дата и инсталацията е въведена 
в експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.;
3. най-малко 50 на сто от производството 
на полезна топлоенергия на инсталацията, 
определено като плаваща средна стойност за 
период 5 години, се предоставя под формата 
на пара или топла вода на обществена мрежа 
за централно отопление;
4. до 31 декември 2022 г. се спазват най-
малкото определените съгласно приложение 
№ 2 и съгласно издаденото КР на инстала-
цията и приложими към 31 декември 2015 г. 
НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах. 
Чл. 21. (1) До 1 януари 2016 г. министърът 
на околната среда и водите изпраща на ЕК 
списък с горивните инсталации, за които се 
прилага чл. 20, като посочва за всяка от тях об-
щата номинална входяща топлинна мощност, 
използваните видове гориво и приложимите 
НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах. 
(2) Министърът на околната среда и водите 
предоставя ежегодно на ЕК за всички инстала-
ции, за които се прилага чл. 20, информация за 
съотношението на производството на полезна 
топлоенергия, предоставена под формата на 
пара или топла вода на обществена мрежа за 
централно отопление, изразено като плаваща 
средна стойност за предходните 5 години. 
Г л а в а  ш е с т а
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛ-
НИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 22. (1) В КР на ГГИ по чл. 117 ЗООС 
се включват условия за процедурите в слу-
чаите на неефективна работа или спиране на 
пречиствателни съоръжения.
(2) При авария или спиране на пречист­
вателните съоръжения, вследствие на което 
е налице превишаване на НДЕ, операторът 
е длъжен, в случай че в рамките на 24 часа 
спазването им не бъде постигнато отново, 
да ограничи или да спре работата на инста-
лацията, или да премине към използване на 
нискоемисионни горива.
(3) При всички случаи по ал. 2 операторът 
е длъжен в срок, не по-дълъг от 48 часа, да 
уведоми за това директора на съответната 
регионална инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ).
(4) В рамките на всеки произволно избран 
период от 12 месеца общата продължителност 
на експлоатацията на една горивна инста-
лация без функциониращи пречиствателни 
съоръжения не може да превишава 120 часа.
Чл. 23. По искане на заинтересованите лица 
министърът на околната среда и водите или 
упълномощено от него длъжностно лице може 
да допусне изключение от ограниченията по 
чл. 22, ал. 2 и 4 в един от следните случаи:
1. по преценка на министъра на иконо-
миката, енергетиката и туризма е налице 
непреодолима необходимост от поддържане 
на енергийните доставки;
2. инсталацията с аварирали или спрели 
пречиствателни съоръжения е възможно да 
бъде заменена за ограничен период от време 
единствено с друга инсталация, експлоатаци-
ята на която би довела до общо увеличаване 
на емисиите.
Г л а в а  с е д м а
ИЗМЕРВАНИЯ НА ЕМИСИИ ОТ ГОЛЕ-
МИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ
Чл. 24. (1) При проектиране, изграждане на 
нови ГГИ и експлоатация на съществуващи 
ГГИ възложителят, съответно операторът на 
съответната инсталация, осигурява всички 
необходими условия и апаратура за извършване 
на собствени периодични или непрекъснати 
измервания на емисиите на серен диоксид, 
азотни оксиди и прах съгласно изискванията 
на част 3 от приложение № 1 и глави пета, 
шеста и седма от Наредба № 6 от 1999 г. за 
реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни източници 
(обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 52 
от 2000 г., бр. 93 от 2006 г. и бр. 34 от 2011 г.).
(2) Инсталирането и работата на автома-
тичните системи за измерване подлежат на 
контрол и годишни контролни изпитвания 
съгласно изискванията на част 3 от прило-
жение № 1. 
(3) Разположението и броят на точките за 
вземане на проби се определят от собственика 
или ползвателя на обекта и се утвърждават от 
директора на съответната РИОСВ, на чиято 
територия е разположен обектът. 
(4) Всички резултати от мониторинга се 
записват, обработват и представят във форма-
та, определен в глава шеста от Наредба № 6 
от 1999 г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници, по начин, който позволява на ди-