Държавен вестник, бр. 35, 2015 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  35
3.4. Технически изисквания към хидроизо-
лации и хидроизолационни системи 
Проектните решения на хидроизолациите и 
на хидроизолационните системи на сгради се 
представя в част архитектурна на инвестици-
онния проект.
Във фаза технически проект проектните 
решения за изпълнение на хидроизолациите и/
или на хидроизолационните системи се пред-
ставят в чертежите на проекта с характерните 
детайли, а така също се задават минималните 
експлоатационни показатели на съществените 
характеристики на избраните хидроизолаци-
онни продукти.
Във фаза работен проект за хидроизолаци-
онни системи се разработват подробно детайли 
за характерните зони, като дилатационни или 
работни фуги, водоприемници, отдушници, 
ограждащи бордове и всички повърхнини, 
пресичащи изолираната повърхност, отвори 
за преминаване на инсталации през изолира-
ните части на сградата, покриви с променящ 
се наклон и др. В работния проект се дават и 
изискванията към строителните продукти и към 
технологията за изпълнение на хидроизолациите 
и/или на хидроизолационните системи в съот-
ветствие с техническия проект; предписания за 
извършване на водна проба и изискванията за 
поддържане по време на експлоатация.
Физико-механичните характеристики на 
предвидените за изпълнение хидроизолации 
и хидроизолационни системи и условията за 
полагането им трябва да отговарят на норма-
тивните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. 
в зависимост от вида на продуктите и предви-
дените им функции и предназначение. 
Видовете строителни продукти, които могат 
да се предвиждат при проектирането на хидро-
изолации и на хидроизолационни системи на 
плоски покриви на сгради и съоръжения и за 
които в наредбата са определени физико-меха-
нични характеристики, са съответно на база на: 
· огъваеми битумни мушами; 
· пластмасови и каучукови мушами; 
· битумнополимерни състави;
· течни полимерни състави;
· циментнополимерни състави.
Видът на хидроизолацията и на хидроизола-
ционната система на плоски покриви на сгради 
и съоръжения се избира в зависимост от:
· техническите характеристики и техноло-
гията за изпълнение на строежа;
· вида на строежа: ново строителство, ос-
новен ремонт, реконструкция, основно 
обновяване или преустройство;
· вида на основата, върху която ще се изпъл-
нява хидроизолацията (бетон, циментно-
пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, 
метал, зидария и др.);
· компонентите (слоевете) на хидроизола-
ционната система;
· вида и начина на водоотвеждането;
· използваемостта на покрива.
3.5. Технически изисквания към доставени 
на строежа комплекти от сглобени прозорци 
и врати, които ще се монтират върху фасадите 
на сградите.
В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност на сгради на етапа на 
изпълнение на строителството доставените на 
строежа комплекти трябва да бъдат придруже-
ни с декларация за съответствие от изпитване 
на типа за доказване на съответствието на 
продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС EN ISO 
10077-1:2006, която съдържа най-малко следната 
информация за:
· коефициента на топлопреминаване на 
сглобения образец (Uw) в W/m2K;
· коефициента на топлопреминаване на 
остъкляването (Ug) в W/m2K;
· коефициента на топлопреминаване на 
рамката (Uf) в W/m2K;
·	коефициента на енергопреминаване на 
остъкляването (g);
·	радиационните характеристики – степен 
на светлопропускливост и спектрална характе-
ристика;
·	въздухопропускливостта на образеца;
·	водонепропускливостта;
·	защитата от шум.
3.6. Технически изисквания към енергий-
ните характеристики за слънчеви колектори за 
системи, оползотворяващи слънчева енергия за 
загряване на вода за битови нужди в сградата.
С отчитане нивото на технологиите пре-
поръчителни за техническите спецификации са 
следните изисквания:
3.6.1. Плоски слънчеви колектори
·	Коефициент на абсорбция (α) >/= 90 %
·	Коефициент на емисия (ε) </= 5 %
·	Обобщен коефициент на топлинни загуби 
(UL </= 5 Вт/м2К)
·	Използваната прозрачна изолация да е от 
закалено стъкло с ниско съдържание на желязо
·	Работно налягане на колектора – 6 бара 
3.6.2. Вакуумнотръбни слънчеви колектори
·	Коефициент на абсорбция (α) >/= 90  %
·	Коефициент на емисия (ε) </= 5  %
·	Обобщен коефициент на топлинни загуби 
(UL </= 1,5 Вт/м2К)
3.7. Технически изисквания към някои доста-
вени на строежа продукти, потребяващи енергия 
(осветление и уреди).
3.7.1. Препоръчителни технически изисквания 
за осветление:
С оглед да се гарантира постигането на ка-
чествено, енергийноефективно и надеждно ос-
ветление на общите части в жилищните сгради, 
подлежащи на обновяване, се препоръчва да се 
използват светлинни източници светодиоди, като 
същите да отговарят на следните изисквания и 
да бъдат със следните показатели:
· Цветна температура: CCT ≤ 5000 K.
· Светлинен поток на осветителя: Ф ≥ 1200 lm, 
като по този начин се осигурява хоризон-
тална осветеност от 75 lx.
· Светлинен добив на осветителя: χ ≥ 110 lm/W.