Държавен вестник, бр. 25, 2020 г., стр. 57

БРОЙ  25	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57  
сталация – собственост на клиентите, и се 
определя по реда на т. 5.2 от приложението 
по чл. 61, ал. 1.
(3) В случаите, когато за новоприсъединена 
сграда няма данни за количеството топлинна 
енергия по ал. 2, прогнозното количество 
топлинна енергия, необходимо за загряване 
на 1 куб. м вода за битово горещо водоснаб-
дяване, включващо и технологичните разхо-
ди по сградната инсталация – собственост 
на клиентите, се приема 1,2 × 52 kWh/m3 и 
се коригира с температурен коефициент К, 
определен по реда на т. 5.2 от приложението 
по чл. 61, ал. 1.
(4) В случаите, когато температурата на 
студената вода за подгряване за съответния 
месец не се измерва и за нея няма данни 
от водоснабдителното дружество, се приема 
температура 10 °С.
(5) Температурата на подгрятата вода се 
измерва на изхода на подгревателя за битово 
горещо водоснабдяване. При липса на измер-
ване се приема температура 55 °С.
(6) За периода на неизправност или лип-
са на водомер пред подгревателя за битово 
горещо водоснабдяване общото количество 
гореща вода се определя:
1. за сгради, в които се извършва ежеме-
сечен отчет на индивидуалните водомери 
за топла вода на клиентите – като сума от 
количествата вода, отчетени по показанията 
на индивидуалните водомери за топла вода 
на клиентите и/или начисленото количество 
гореща вода съгласно чл. 69, ал. 2, т. 2;
2. за сгради, в които уредите за дялово 
разпределение се отчитат веднъж годиш-
но – като произведение на броя дни от пери-
ода без измерване и среднодневния разход на 
водомера пред подгревателя за битово горещо 
водоснабдяване, определен от последните му 
два отчета.
(7) Водомерите пред подгревателя за бито-
во горещо водоснабдяване са собственост на 
топлопреносното предприятие и се монтират 
и поддържат от него.
(8) При повреда на водомера пред подгре-
вателя за битово горещо водоснабдяване 
топлопреносното предприятие е длъжно да 
го замени в срок до 5 работни дни от уста-
новяване на повредата.
Чл. 69. (1) Количеството топлинна енергия, 
определено по чл. 68, се разпределя между 
клиентите въз основа на изразходваните от 
тях количества гореща вода. 
(2) Изразходваното количество гореща вода 
в отделните имоти се разпределя: 
1. по показанията на индивидуалните 
водомери за топла вода – когато на всички 
отклонения от сградната инсталация за горе-
що водоснабдяване към имота на клиента са 
монтирани индивидуални водомери за топла 
вода и са изпълнени изискванията на чл. 52, 
ал. 4 и ал. 6, т. 4; 
2. при норма за разход на потребление на 
гореща вода от 140 л на обитател за едно де-
нонощие – когато не са монтирани индивиду-
ални водомери за топла вода, индивидуалните 
водомери за топла вода са повредени или не 
са изпълнени изискванията на чл. 52, ал. 4 и 
ал. 6, т. 4, липсва или има нарушена оловна 
и/или холендрова пломба, или не е осигурен 
достъп за отчитане. 
(3) Разликата между отчетеното количество 
вода, измерено по водомера пред подгревателя 
за битово горещо водоснабдяване Goб.в.отч.п., и 
сумата от отчетените количества от индиви-
дуалните водомери за топла вода ∑ g i отч. и 
начислените по ал. 2, т. 2 количества ∑ g i изч. 
се разпределя по следния начин: 
1. когато във всички имоти в сграда –  
етажна собственост, са монтирани индивиду-
ални водомери за гореща вода, които отгова-
рят на изискванията на чл. 52, ал. 4 и ал. 6, 
т. 4 – пропорционално на изразходваното 
количество гореща вода от отделните клиенти; 
2. когато не във всички имоти в сграда –  
етажна собственост, са монтирани индивиду-
ални водомери за гореща вода, индивидуал-
ните водомери за гореща вода са повредени, 
имат нарушена пломба или не е осигурен 
достъп за отчитане, разликата се разпределя 
по следния начин: 
а) при Goб.в.отч.п. < (∑ g i отч.+ ∑ g i изч.) – 
пропорционално на изразходваното количе-
ство гореща вода само на клиентите, в чиито 
имоти има монтирани индивидуални водомери 
за топла вода; 
б) при Goб.в.отч.п. > (∑ g i отч.+ ∑ g i 
изч.) – 
пропорционално на начислените количества 
гореща вода само на клиентите, в чиито 
имоти липсват индивидуални водомери за 
топла вода или същите са повредени, имат 
нарушена пломба или не е осигурен достъп 
за отчитането им, но не повече от 280 л на 
обитател за едно денонощие, а останалата 
разлика – пропорционално на всички оста-
нали клиенти. 
(4) В случаите, когато разликата между 
количеството гореща вода, отчетено по во-
домера пред подгревателя за битово горещо 
водоснабдяване, и количеството гореща вода, 
отчетено от водомерите в отделните имоти, 
и изчислените съгласно ал. 2, т. 2 количества 
за клиентите без водомери надвишава 30 %, 
се извършва проверка от представители на 
лицето по чл. 139б ЗЕ, топлопреносното 
предприятие и етажната собственост. Със-
тавя се констативен протокол с описание на 
коригиращи мерки. 
(5) Коригиращите мерки по ал. 4 са: 
1. извършване на проверка от предста-
вители на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, на 
етажната собственост и на топлопреносното 
предприятие на всички индивидуални во-
домери за топла вода в отделните имоти в