Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 121

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  121  
Забележки: 
Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), клапата трябва:
а) да бъде изпитана двустранно, и
б) да постигне 360 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номинал­
ната площ на напречното сечение на въздухопровода по време на изпитването на огън.
„ve“ и/или „ho“ показват, че продуктът е предназначен за вертикална (например монтиран 
на стена) и/или хоризонтална (например монтиран подово) употреба.
„H“ показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (Е) или непроницаемост и изо­
лираща способност (ЕI) за класифицираното време с хоризонтална ос на геометрията.
„V“ показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (Е) или непроницаемост и изо­
лираща способност (ЕI) за класифицираното време с вертикална ос на геометрията. 
6. Продукти, употребявани в електрически, силово управляващи и комуникационни сградни 
инсталации
Отнася се за: пожарозащитни системи за кабелни системи и свързани с тях компоненти
Стандарт/и 
БДС EN 13501-3 
Класификация: 
Р
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
Забележки:
Класификацията трябва да включва:
Вида на кабелите, които може да бъдат инсталирани в пожарозащитните системи, т.е. 
всеки стандартен кабел или само специфични кабели; и
кабелните конфигурации, които може да бъдат защитени и тяхното работно напрежение, т.е.:
– или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 300/500 V) за работно 
напрежение до 230/400 V (трифазен променлив ток);
– или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 450/750 V до 0,6/1 kV) за 
работно напрежение до 400/690 V (трифазен променлив ток);
– или за всички видове сигнални/управляващи кабели (номинално напрежение до 170 V) 
за работно напрежение до 110 V;
– или за всяка възможна комбинация от горепосочените.
Отнася се за: незащитени електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със собст­
вена огнеустойчивост
Класификация: 
Pса
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
Забележки:
За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения 
се отнася класификацията.
Отнася се за: незащитени малки електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със 
собствена огнеустойчивост (с диаметър < 20 mm и с размери на проводника ≤ 2,5 mm2) 
Стандарт/и 
БДС EN 13501-3, БДС EN 50200 
Класификация: 
PHca
15 
20
30
45
60 
90 
120
180
240
360
Забележки:
За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения 
се отнася класификацията. 
7. Продукти за употреба в системи за управление на дим и топлина
Отнася се за: едносекторни димоотводи
Стандарт/и 
БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-9, БДС EN 12101-7 
Класификация: 
E600 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
S
5 m3/(m2h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димо­
отвода при околна температура и 5 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по 
отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън.
Забележки: 
Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), димоотводът трябва 
да постигне 10 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността 
на димоотвода по време на изпитване на огън.
Класификацията се допълва от символа „single“, означаващ годност за приложение само 
при единичен пожарен сектор.
Освен това с добавяне на символа „ve“ и/или „hо“ се посочва дали продуктът е подходящ 
за вертикално и/или за хоризонтално приложение вътре в сектора.
С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стой­
ности на подналягане, измерени в Pa при околна температура.
Отнася се за: многосекторни огнеустойчиви димоотводи
Стандарт/и 
БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-8, БДС EN 12101-7