Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 76

СТР.  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
електрически съоръжения, помещения за кон-
тролноизмервателни прибори и автоматика и 
помещения за вентилационни камери.“
§ 292. В чл. 449, ал. 1 думата „Изолацията“ 
се заменя с „Топлоизолацията“, а след думата 
„тръбопроводите“ се добавят думите „за ЛЗТ, 
ГТ и ГГ“.
§ 293. В чл. 450 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „по чл. 510“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „чл. 294“ се заменят с 
„чл. 291“.
§ 294. В чл. 451 изречение второ се заличава.
§ 295. В чл. 452, ал. 2 накрая се добавя „при 
спазване изискванията на чл. 17“.
§ 296. В чл. 458 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се употребата на сгъстен 
въздух за транспортиране на ЛЗТ и ГТ от съдове 
с вместимост до 0,2 m3.“
§ 297. В чл. 460 думите „Отворите на“ се 
заменят с „Отворите за“.
§ 298. В чл. 466 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „табл. 5 и 6“ се заменят 
с „табл. 6“.
3. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Хладилните камери, работещи с горим 
хладилен агент, се отделят от останалите по-
мещения посредством пожарозащитни стени и 
хоризонтални пожарозащитни прегради.
(9) Хладилни камери, работещи с негорим 
хладилен агент, може да се разполагат в поме-
щения с общо предназначение без отделянето 
им по ал. 8.“
§ 299. В чл. 470 се създава ал. 3:
„(3) Криогенни съдове за втечнен кислород с 
обем до 10 m3 може да се проектират на открито 
на площадка с настилка от продукти с клас 
по реакция на огън А1, на разстояние 6 m от 
строежи от I, II и III степен на огнеустойчивост, 
ако външните им стени са от продукти с клас 
по реакция на огън А2 и на разстояние 15 m от 
строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, 
на които външните им стени са от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от B.“
§ 300. В чл. 472, ал. 1, табл. 44, номер по 
ред 4, колона 2 подточка „б“ се изменя така:
„б) сгради, в които са разположени поме-
щения за едновременно пребиваване на повече 
от 100 души“.
§ 301. В чл. 489 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „без автоматична пожарогасителна 
инсталация“ се заличават;
б) в т. 1 думите „20 m“ се заменят с „28 m“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. за едноетажни сгради от ІV степен на 
огнеустойчивост с височина не повече от 8 m 
и за сгради, изпълнени от стоманени пожаро-
незащитени конструкции – до 600 m2;“
г) в т. 4 след думата „огнеустойчивост“ се 
добавят думите „с височина не повече от 8 m“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: 
„Застроената площ не се ограничава за скла-
дове от I и II степен на огнеустойчивост и от 
пожаронезащитени стоманени конструкции, 
предназначени за съхраняване на негорими 
материали.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешава се петкратно увеличаване на 
площите между брандмауерите по ал. 1 и 2 на 
закритите складове, при условие че се предвижда 
автоматична ПГИ с вода за цялата площ на 
склада (независимо дали в приложение № 1 се 
изисква осигуряване на такава инсталация).“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Складовете за съхраняване на горими 
материали и на негорими материали в горима 
опаковка, оборудвани с автоматизирани системи 
за складиране (без пряка работа на персонал), 
се проектират от І и ІІ степен на огнеустой-
чивост с височина до 28 m, без ограничение 
на застроената площ между брандмауерите. 
Същите може да се проектират и от стоманени 
пожаронезащитени конструкции, при условие 
че са осигурени с автоматична ПГИ.“
5. В ал. 5 думите „за материали и изделия 
по ал. 1“ се заличават.
6. Създават се ал. 6, 7, 8 и 9:
„(6) Складовете, които са най-малко три-
странно отворени, се приравняват към откри-
тите складове.
(7) Силозните съоръжения се проектират в 
групи с максимален общ обем на групата до 
50 000 m3. 
(8) Минималното разстояние между две 
съседни групи силози е 12 m.
(9) Минималните разстояния от силозни 
съоръжения до съседни сгради и други съоръ-
жения се определят по табл. 39, като метал-
ните силози се приравняват към IV степен на 
огнеустойчивост.“
§ 302. В чл. 490 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „с бранд­
мауери и с хоризонтални пожарозащитни пре-
гради“ се заменят със „съгласно чл. 16“.
2. В ал. 2 думите „от клас на функционална 
пожарна опасност Ф5“ се заличават, а думите 
„1000 m2“ се заменят с „2000 m2“.
§ 303. Член 491 се изменя така:
„Чл. 491. В подземните етажи на сградите 
не се допуска съхраняване на ЛЗТ и ГГ.“
§ 304. Член 494 се изменя така:
„Чл. 494. Разрешава се пристрояването и 
встрояването на закрити складове и навеси към 
производствени и други сгради, при условие че 
са отделени от тях съгласно чл. 16.“
§ 305. В чл. 497, ал. 1, табл. 45, колона 5 
думите „IV, V и незащитени метални конструк-
ции“ се заменят с „IV, V и пожаронезащитени 
стоманени конструкции“.
§ 306. В чл. 500, изречение първо думите 
„200 m3“ се заменят с „1000 m3“.