Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 13

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13   
Г л а в а  т р е т а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ­
РАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТ­
ВАНЕ НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 55. (1) При пречистване на водата за 
питейно-битово водоснабдяване се прилагат 
стандартизирани методи и технологии, както 
и добри инженерни практики, които гаран­
тират постигане на показателите за качество 
на водата, предназначена за питейно-битови 
цели по смисъла на Наредба № 9 от 2001 г. 
за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.
(2) При проектиране на нови, реконструк­
ции, основни обновявания (вкл. свързани с 
разширение на технологичната схема с до­
пълнителни процеси) или основни ремонти 
на съществуващи пречиствателни станции за 
питейно-битово водоснабдяване се спазват 
следните изисквания:
1. постигане на качества на пречистената 
вода в съответствие с изискванията на На­
редба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели;
2. гарантиране безопасността на персонала;
3. осигуряване на необходимите мерки 
срещу вредни въздействия (шум, токсични 
вещества и др.);
4. постигане на изисквания експлоатацио­
нен срок и осигуряване на дълготрайността на 
конструкциите на сградите, като се отчитат 
бъдещи разширения и промени;
5. осигуряване на непропускливост на 
съоръженията и системите;
6. осигуряване на предпазни мерки при 
експлоатацията и поддържането;
7. прилагане на енергоефективни мерки 
при строителството и експлоатацията;
8. намаляване количеството на отпадъч­
ните продукти и/или тяхното безопасно 
оползотворяване;
9. постигане на ефективност по отношение 
на общите разходи (капитални и експлоата­
ционни);
10. вземане под внимание на заключени­
ята и препоръките от оценката на риска на 
водоизточника и неговия водосборен басейн 
в случаите, когато е изготвена оценка на 
риска по смисъла на Наредба № 9 от 2001 г. 
за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели;
11. осигуряване на техническа възможност 
за бъдещо разширение на технологичната 
схема с допълнителни процеси, най-малко 
включващи избистряне и използване на акти­
вен въглен, ако за водоизточник се използват 
повърхностни води;
12. в пречиствателните станции за питей­
ни води се предвиждат обходни (байпасни) 
връзки за изключване на част или на всички 
пречиствателни съоръжения за преглед, по­
чистване, текущ или основен ремонт;
13. на входа и изхода на пречиствателните 
станции за питейни води задължително се 
проектират средства за измерване на про­
тичащите водни количества;
14. при проектирането на пречиствателни 
станции се предвижда резервно електроза­
хранване като втори независим енергиен 
източник. 
(3) Заданието за проектиране на нова, 
реконструкция, основно обновяване или осно­
вен ремонт на съществуваща пречиствателна 
станция за питейни води (ПСПВ) съдържа 
най-малко следните данни и условия:
1. данни от прединвестиционно проучване:
а) инженерни данни за отредената пло­
щадка на ПСПВ (местоположение, собстве­
ност, инженерно-геоложки, хидрогеоложки 
и хидроложки, сеизмични проучвания, гео­
дезическо заснемане, подробен устройствен 
план с указани инфраструктурни връзки); 
б) заключения от анализите относно ка­
чеството на водата във водоснабдителната 
мрежа и мерки за нейното подобряване; 
в) заключения за качеството на водата във 
водоизточника и параметри, които налагат 
необходимост от пречистване на водата за 
питейно-битови цели;
г) при наличие на съществуваща пречис­
твателна станция за питейни води – данни за 
капацитета, ефективността на пречистване 
и оценка на експлоатационното състояние 
на съществуващите съоръжения;
д) нетна производителност на пречист­
вателната станция за питейни води за на­
стоящия момент и за края на проектния 
експлоатационен срок;
2. заключения от оценката на риска и 
управлението на риска по реда на Наредба 
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, пред­
назначена за питейно-битови цели (когато 
такава е извършена и налична), по отношение 
на водосборните райони на водоизточниците; 
3. изисквания към броя на вариантите и 
фазите на проектиране.
Чл. 56. (1) Технологията за пречистване 
на водата, видът и оразмерителните пара­
метри на пречиствателните съоръжения 
и оразмерителната доза на реагентите се 
установяват в зависимост от качествата на 
водата във водоизточника, оценката на риска 
(когато такава е изготвена) на водоизточни­
ка и неговия водосбор, производителността 
на пречиствателната станция, конкретните 
условия и данните от технологичните изслед­