Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
а) след изпълнение на предписаните мерки 
по безопасност изпълняващата страна пряко 
или чрез оператора на електропреносната мрежа 
информира изискващата страна;
б) изискващата страна след получаване на 
информацията от изпълняващата страна попъл-
ва съответната част от писменото нареждане 
за работа, в което вписва изпълнените мерки, 
прочита я на изпълняващата страна и получава 
потвърждение за верността на изпълнените мерки 
по безопасност;
в) отговорникът по безопасността на изис-
кващата страна след подписване на писменото 
нареждане за работа, с което удостоверява изпъл-
нението на предписаните мерки по безопасност, 
допуска съответния персонал за извършване на 
планираните работи;
13. завършване на работите:
а) след завършването на работите отговор-
никът по безопасността на изискващата страна 
извежда ремонтния персонал от мястото на работа 
и информира оператора на електропреносната 
мрежа и изпълняващата страна пряко или чрез 
оператора на електропреносната мрежа;
б) страните регистрират времето и оформят 
завършването на работата със записи в опера-
тивните дневници и в писменото нареждане за 
работа;
14. установяване на нормална схема на пре-
носната мрежа:
а) операторът на електропреносната мрежа 
издава диспечерски разпореждания към опера-
тивния дежурен персонал на засегнатите страни 
за извършване на необходимите превключвания;
б) всички превключвания за възстановява-
не на пълната схема на преносната мрежа се 
регистрират по реда на тяхното изпълнение в 
оперативните дневници на засегнатите страни;
15. съхранение на документацията по без-
опасността се извършва в съответствие с из-
искванията на Правилника за безопасност и 
здраве при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и 
по електрически мрежи.
Г л а в а  о с м а
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РА­БОТА 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА
Чл. 181. С тези правила се регламентират 
процедурите за управление на качеството на 
работа на електроенергийната система.
Чл. 182. Управлението на качеството на ра-
бота на електроенергийната система включва:
1. управление на качеството на допълнител-
ните услуги, предоставяни от ползвателите на 
преносната мрежа;
2. управление на качеството на системните 
услуги, извършвани от оператора на електро­
преносната мрежа.
Чл. 183. Оценката на качеството на предос-
тавяните допълнителни услуги е непрекъснат 
процес и се извършва от оператора на електро­
преносната мрежа в съответствие с показателите 
и критериите по глава пета, раздели IV и VIII. 
Прилага се следната процедура:
1. доказване на качеството на предоставя-
ната услуга чрез изпитания, провеждани при 
въвеждане в експлоатация на нови съоръжения 
или след ремонт;
2. наблюдение в процеса на нормална работа 
на електроенергийната система в съответствие с 
дефинираните показатели и критерии за качество;
3. анализ на реакцията на електроенергий-
ната система и на засегнатото оборудване на 
ползвателите на преносната електрическа мрежа 
при смущения или аварии в електроенергийната 
система;
4. проверки на място по инициатива на ЕСО.
Чл. 184. Възможността за предоставяне на 
допълнителни услуги се доказва от предоставя-
щия услугата на оператора на електропреносната 
мрежа чрез изпитания. Изпитанията се провеждат 
по програма, разработена от заинтересования 
ползвател и съгласувана от оператора на елек-
тропреносната мрежа.
Чл. 185. Качеството на предоставяните до-
пълнителни услуги се контролира със следните 
средства:
1. система за управление и събиране на данни 
(SCADA/ЕМS) на оператора на електропренос-
ната мрежа;
2. SCADA/ЕМS на ползвателя на преносната 
мрежа, ако има такава;
3. инсталирани технически средства за из-
мерване на количествата електрическа енергия;
4. регистрираща апаратура на оператора на 
електропреносната мрежа;
5. регистрираща апаратура на ползвателя на 
преносната мрежа, ако има такава;
6. други технически средства, които е уместно 
да бъдат използвани.
Чл. 186. В процеса на работа на електро-
енергийната система операторът на електро­
преносната мрежа непрекъснато контролира:
1. качеството на първичното регулиране 
съобразно критериите, посочени в глава пета, 
раздел IV;
2. качеството на участие на енергийните бло-
кове във вторичното регулиране на честотата и 
обменните мощности съобразно критериите, по-
сочени в глава пета, раздел IV; системата SCADA/
ЕМS на оператора на електропреносната мрежа 
автоматично изчислява интегралната грешка в 
триминутен интервал, обусловена от неточност-
та, с която съответният генератор изпълнява 
заданието на централния регулатор; когато 
интегралната грешка надхвърли съгласуваната 
допустима стойност, системата за автоматично 
управление на генерацията извежда съответния 
генератор от участие във вторичното регулиране 
на честотата и обменните мощности;
3. качеството на резерва за третично регу-
лиране съобразно критериите, посочени в глава 
пета, раздел IV;