Държавен вестник, бр. 13, 2012 г., стр. 77

БРОЙ  13	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  77  
т. 3 и в зоната с разлика във височина на 
съседни участъци по ал. 1, т. 4 се умножават 
допълнително с коефициент 1,5. В моделите 
на конструкциите на сгради съгласно ал. 1, 
т. 3 следва да се вземе под внимание и под-
даваемостта на земната основа.
(3) В райони с Kc < 0,10 за едноетажни 
сгради с височина до 10 m може да не се 
предвиждат земетръсни фуги.
Чл. 31. (1) При необходимост от земетръсни 
фуги по чл. 30 те се проектират така, че да 
разделят строежа по цялата му височина до 
горния ръб на фундаментите.
(2) Широчината на земетръсната фуга се 
определя по формулата: 
2
2
2
2
1
1





∆
+





∆
=
∆
R
R
	
(12),
където:
∆ е необходимата минимална широчина на 
земетръсната фуга за предпазване от ефекта 
на удар на разделените с фугата строежи или 
части от тях;
∆1 и ∆2 са преместванията при върха на 
двата съседни строежа с еднакви височини, 
а при различни височини – при върха на по-
ниската сграда; преместванията Δ1 и Δ2 се 
изчисляват в еластичен стадий на поведение 
на конструкциите, от изчислителното сеиз-
мично въздействие в съответствие с чл. 20;
R1 и R2 са коефициентите на реагиране на 
двете конструкции.
(3) При две съседни сгради с подови кон-
струкции на едно и също ниво определената 
по ал. 2 широчина Δ на земетръсната фуга се 
редуцира с коефициент, равен на 0,7, като се 
допуска необходимата минимална широчина на 
земетръсната фуга да се определя по формулата:
1
2
1
2
1 (
)
2
R
R
∆
∆
∆=
+
	
(13).
(4) Широчината на земетръсната фуга Δ се 
приема не по-малка от Н/250 и не по-малка 
от 5 cm. H e височина на по-ниската сграда, 
измерена от горен ръб на фундамента до 
разглежданото ниво.
(5) Допуска се за подземни съоръжения с 
дълбочина до 10 m минималната широчина 
на земетръсната фуга Δ да се приема не по-
малка от 3 cm.
Чл. 32. (1) Разстоянията между земетръсни-
те фуги се определят от обемно-планировъч-
ното решение на сградите и от съответните 
изисквания по чл. 30, ал. 1 за разделянето 
на конструкциите на динамично независими 
части.
(2) Максималното разстояние между зе-
метръсните фуги се приема, както следва:
1. за строежи със стоманен  скелет – не 
по-голямо от 150 m;
2. за всички останали строежи – не по-
голямо от 60 m.
(3) При проектна необходимост от раз-
стояния между земетръсните фуги, по-го-
леми от тези по ал. 2 или от предписаните 
максимални разстояния между температур-
но-съсъхвателните фуги при бетонните и 
стоманобетонните конструкции или между 
температурно-деформационните фуги при 
стоманените конструкции от съответните 
нормативни актове за проектиране на бетонни 
и стоманобетонни или стоманени конструк-
ции, те се доказват с изчисления.
(4) Деформационните фуги и температур-
но-съсъхвателните фуги се проектират и като 
земетръсни фуги.
Чл. 33. (1) Височината на сградата се опреде-
ля съгласно чл. 24 ЗУТ. Допустимата височина 
и етажност на сградите са съгласно табл. 5.
Таблица 5
Допустима височина и етажност на сградите
№ 
по
ред
Вид на сградата и на 
конструктивната система
Сеизмични райони с 
c
K
0,05 ≤ 
c
K
 < 0,15
0,15 ≤ 
c
K
 < 0,27
c
K
 > 0,27
височина, m
етажи, бр. височина, m
етажи, бр.
височина, m
етажи, бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Жилищни, 
общественообслужващи и 
производствени сгради от 
монолитен стоманобетон или 
със стоманен скелет 
без ограничения
2.
Безскелетни едропанелни 
сгради
39
12
30
9
27
8
3.
Скелетни едропанелни и други 
подобни сглобяеми сгради
45
14
39
12
30
9