Държавен вестник, бр. 89, 2009 г., стр. 13

БРОЙ  89	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13  
други условия, различни от нормалните, се из­
вършва привеждане на дебита към нормални 
условия по формулата:
'
f
vol
f
V
f
V ,
=


	
(2)
където: 
fV
е измереният обемен дебит, m3/h,
vol
f
 – корекционният фактор на дебита, 
определен по израза:
meas
o
vol
o
meas
p
T
f
p T
=
,
като: Tmeas е абсолютната температура на 
газа при условията на разходомера;
pmeas – абсолютното налягане на газа при 
условията на разходомера;
Tо – абсолютна температура на газа при 
нормални условия;
ро  –  абсолютното налягане на газа при 
нормални условия.
3. Измерването на обемния дебит на гори­
вото трябва да се извършва при стабилизиран 
режим на работа на горелката. 
4. В случаите, когато няма монтиран разхо­
домер, обемният дебит на горивото може да се 
пресметне, като се вземат предвид измереното 
налягане на газа пред дюзата, размерът на дюзата 
и зависимостта между налягането и дебита за 
съответната дюза по данни от производителя. 
(3) При котли на течно гориво топлинната 
мощност на котела се изчислява по формулата:
'
f
f
x
Vρ H
Ф
, kW
3600
=

,
	
(3)
където: 
'
fV е обемният дебит на течното 
гориво, m3/h, 
ρf – плътността на горивото, kg/m3,
Hx – долната топлотворна способност на 
горивото, kJ/kg.
1. Измерването на обемния дебит на гори­
вото трябва да се извършва при стабилизиран 
режим на работа на горелката. 
2. В случаите, когато няма монтиран раз­
ходомер, обемният дебит на горивото може се 
пресметне, като се вземат предвид измереното 
налягане на горивото пред дюзата, размерът 
на дюзата и зависимостта между налягането 
и дебита за съответната дюза по данни от 
производителя. 
3. При наличие на дюза с плавно регулиране 
(модулираща) дебитът се определя с разликата 
между входното налягане и налягането в ре­
циркулационната линия по зависимостта между 
налягането и дебита за съответната дюза по 
данни от производителя. 
(4) При котли на твърдо гориво топлинната 
мощност на котела се изчислява по аналоги­
чен на ал. 2 и 3 начин, като е необходимо да 
се измери масата на горивото, постъпващо в 
котела за единица време.
Чл. 14. (1) Определянето на генерираното 
количество топлина включва стойността на 
произвежданото количество топлина и разпреде­
лението му по основните технологични процеси 
на топлоснабдяване, за които е предназначен 
котелът (отопление, загряване на вода за битови 
нужди и други).
(2) Произвежданото количество топлина 
може да се определи чрез пряко измерване с 
топломери (ако има монтирани такива) или да 
се изчисли по измерен дебит на топлоносителя 
и температурната му разлика,
(3) Количеството произведена топлина 
се привежда към референтен период от вре­
ме  – отоплителен сезон и/или календарна 
година.
Чл. 15. (1) Проверката на основната на­
стройка на горивния процес се извършва с 
анализатор на димните газове при използване 
на долната работна топлотворна способност 
на горивата. 
(2) Данните за температурата на изходящите 
газове, излишъка на кислород, съдържанието 
на въглероден окис в изходящите димни газове, 
температурата на въздуха на входа на горелката 
и отчетената ефективност на горивния процес 
от газоанализатора се записват в доклада за 
проверката. 
(3) При кондензационни котли се определя 
факторът на кондензация, с който се коригира 
ефективността на горивния процес.
(4) За сравнителна оценка на параметрите 
на горивния процес се използват стойностите 
съгласно приложение № 1.
Чл. 16. (1) Топлинните загуби от излъчване 
се изчисляват по уравнението:
(
)
=
−
∑
e
i
i
ge,i
int
i
Ф
A h θ
θ
, kW ,
	
(4)
където:  
e
Ф  е топлинният поток от околните 
повърхности на котела към въздуха в котелното 
помещение;
i
A  – площта на i-та околна повърхност на 
котела, m2;
(
)
−
ge,i
int
θ
θ
 – разликата между температу­
рата на i-та повърхност и температурата на 
обкръжаващия въздух, °С;
ih  – коефициентът на топлопредаване от i-та 
повърхност към обкръжаващия въздух, W/m2K.
(2) Измерването на температурната разлика 
се извършва при средна температура на водата 
в котела 70 °С.
(3) Стойностите на коефициента на топлопре­
даване h се отчитат съгласно приложение № 2.
(4) Относителните топлинни загуби се из­
числяват по зависимостта: 
αgе, meas=(1 - Φge  / Φ ).100 , %  	
(5)
(5) Ако средната температура на водата в 
котела не е 70  °С или температурата в помеще­
нието не е 20 °С, стойността на относителните 
топлинни загуби се коригира по формулата:
αagе=αgе,meas*50/(θвода – θint) 	
(6)