Държавен вестник, бр. 42, 2006 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
1.2. Минималната светла височина на помеще-
нията е 2,50 m.
1.3. Стените:
1.3.1. на помещенията, в които се изследват и
преработват взетата кръв, кръвни съставки и кръв-
ни проби, на сервизните и санитарните помеще-
ния се изпълняват с покрития, позволяващи ежед-
невно влажно почистване и дезинфекция (гладък
фаянс, теракота и др.), на височина минимум 1,80 m
от готов под;
1.3.2. на останалите помещения и коридорите
се изпълняват с латексова боя или с други покри-
тия, които позволяват влажно почистване и де-
зинфекция;
1.3.3. не се изпълняват с релефни мазилки;
1.3.4. не се покриват с блажна боя.
1.4. Подовите настилки:
1.4.1. в помещенията, в които се изследват и
преработват кръв, кръвни съставки и кръвни про-
би, са водонепропускливи, устойчиви на термич-
ни и химични въздействия, изпълняват се без фуги
и позволяват ежедневно влажно почистване и де-
зинфекция;
1.4.2. в сервизните и санитарните помещения
са водонепропускливи и позволяват влажно почист-
ване и дезинфекция;
1.4.3. в останалите помещения и в коридорите
позволяват влажно почистване и дезинфекция;
1.4.4. на текстилна основа не се допускат.
1.5. Осветлението в различните видове поме-
щения отговаря на изискванията на БДС 1786-84
“Осветление. Естествено и изкуствено”.
Аварийно осветление е осигурено за всички
коридори и основни помещения. Допуска се без
естествено осветление да бъдат апаратни, складо-
ве, сервизни и санитарни помещения.
1.6. Отоплителните, вентилационните и кли-
матичните инсталации са изградени в съответст-
вие с Нормите за проектиране на отоплителни,
вентилационни и климатични инсталации (публ.,
бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г. на Бюлетина за строител-
ство и архитектура (БСА).
1.7. Отоплението осигурява:
1.7.1. в помещенията—минимална температу-
ра 18 °С;
1.7.2. на коридорите—15 °С.
1.8. Климатична инсталация, за ограничаване
на максималната температура до 20—24 °С, функ-
ционира:
1.8.1. в помещенията, в които гражданите даря-
ват кръв и кръвни съставки;
1.8.2. в помещенията, в които се изследват кръв-
ни проби;
1.8.3. в помещенията, в които се преработва
дарена кръв и кръвни съставки;
1.8.4. в помещенията, в които са разположени
повече от 3 хладилни съоръжения.
1.9. Механична вентилация е осигурена:
1.9.1. за помещенията, в които се изследват
кръвни проби и не трябва да се проветряват ес-
тествено;
1.9.2. и за всички останали помещения, които
не могат да се проветряват естествено.
1.10. Електрозахранването и електрическите
уредби са изградени съгласно:
1.10.1. Правилника за устройство на електри-
ческите уредби (публ., ДИ “Техника”, 1980 г.; изм.
и доп., БСА, бр. 3 от 1982 г.);
1.10.2. Наредба № 2 за електрическите уредби в
сгради (ДВ, бр. 11 от 1999 г.).
1.11. Резервен енергоизточник осигурява сил-
нотоково захранване за:
1.11.1. всички работни места на компютърната
информационна система;
1.11.2. всички хладилни съоръжения;
1.11.3. всички производствени съоръжения;
1.11.4. всички лабораторни апарати.
1.12. Комуникациите:
1.12.1. между НЦХТ, РЦТХ и ОТХ се осигуря-
ват чрез външна мрежа на компютърна информа-
ционна система;
1.12.2. между всички работни места на кабине-
та/отделението/центъра и с обслужваните клини-
ки и отделения се осигуряват чрез стационарни
телефонни постове;
1.12.3. с автомобилите се осигуряват чрез мо-
билни телефони;
1.12.4. с дежурните на разположение се осигу-
ряват чрез пейджъри или мобилни телефони.
1.13. Водопроводните и канализационните ин-
сталации са изградени в съответствие с Нормите
за проектиране на водопроводни и канализацион-
ни инсталации в сгради (публ. в бр. 5 и 6 от 1986 г.
на БСА; попр., БСА, бр. 8 от 1987 г.; изм. и доп.,
БСА, бр. 11 от 1988 г.; обн., ДВ, бр. 62 от 1995 г. и
бр. 15 от 1996 г.).
1.14. Мивка с течаща студена и топла вода
(от 8 до 80 °С), отговаряща на изискванията на
БДС 2823-83 “Вода за пиене”, е осигурена във вся-
ко работно, сервизно и санитарно помещение.
Средства за дезинфекция са осигурени на мив-
ките във всички лаборатории и в помещенията за
кръводаряване и преработване на дарената кръв.
Допуска се без мивки с течаща топла и студена
вода да бъдат апаратни и складове.
1.15. Подови сифони се разполагат само в сер-
визни и санитарни помещения.
1.16. Повърхностите на мебелите и медицинс-
кото оборудване позволяват влажно почистване и
дезинфекция.
1.17. Събирането и временното съхранение на
битовите и на опасните отпадъци от медицинска-
та дейност се извършва разделно, на определени
за целта места. След образуването на опасните
отпадъци от медицинската дейност те задължи-
телно се обеззаразяват и опаковат съгласно Закон
за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 2003 г.).
Крайното третиране на опасните отпадъци (изга-
ряне) се извършва в собствено съоръжение (сме-
тогорна) или от лицензирана фирма—въз основа
на договор.
1.18. Изпирането на постелъчния инвентар и
на работното облекло се извършва разделно, в пе-
рални, предназначени за целта.
1.19. В практиката на трансфузионната хема-
тология се спазват общите принципи на асепти-
ка и антисептика, посочени в Наредба № 2 от
2005 г. за организацията на профилактиката и
контрола на вътреболничните инфекции (ДВ,
бр. 8 от 2005 г.).