Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 6

С Т Р .  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
(3) Всички превключвания и операции по
поставянето на заземления, които са необходи-
ми, за да се подготви работното място в разпре-
делителен пункт или в трансформаторен пост,
се извършват от допускащия до работа съглас-
но нормативните актове по безопасност на тру-
да съвместно с изпълнителя на работата.
Чл. 49. Началникът на смяната или лицето,
което отговаря за експлоатацията на електри-
ческите уредби, води писмен отчет (в оператив-
ния дневник) за преносимите заземления и пре-
ди включването под напрежение на участък,
който е бил в ремонт, не само проверява дали са
снети преносимите заземители, но и проверява
по записванията броя и номерата на останалите
в разпределителната уредба комплекти дали не
е забравен някъде преносим заземител.
Чл. 50. Преди включване на временно из-
ключени енергийни съоръжения оперативният
персонал извършва оглед на място, за да се убеди
в готовността за подаване на напрежение, и
предупреждава работещия със съоръженията
персонал за предстоящото включване.
Раздел III
Техническа документация
Чл. 51. Всяко предприятие (организация)
трябва да има:
1. паспортни карти или дневник с описание
на основното енергообзавеждане и защитните
средства с указания за техническите характе-
ристики и инвентарните им номера; към пас-
портните карти или дневника се прилагат про-
токоли и актове за изпитванията, ремонтите и
ревизиите на уредбите и съоръженията;
2. работни чертежи на енергийните уредби и
съоръжения, комплектни чертежи на резервните
части, схеми на фактическото изпълнение на
въздушните и кабелните мрежи и подземния ка-
дастър на кабелното и топлопроводното стопан-
ство, работни чертежи на всички тръбопроводи
на горивно-енергийното стопанство с номерация
и означение на средствата за измерване;
3. общи схеми на електроснабдяването и
топлоснабдяването на цялото предприятие (ор-
ганизация) и на отделните цехове и участъци;
4. схеми на защитите със стойностите на за-
действането им, на сигнализациите и на блоки-
ровките на електрическите уредби и съоръжения;
5. инструкция по експлоатацията и ремонта.
Чл. 52. Схемите и чертежите трябва да съот-
ветстват точно на съществуващите уредби и съ-
оръжения. Всяко конструктивно или техноло-
гично изменение в уредбите трябва да се нанася
на съответния чертеж или схема, като се озна-
чи кой, кога и по каква причина е направил
това изменение.
Чл. 53. (1) Пълен комплект от схемите и
чертежите с наименование “Документация на
енергийното стопанство” трябва да се съхраня-
ва в техническия архив на предприятието (ор-
ганизацията).
(2) Комплект оперативни схеми и чертежи
трябва да бъдат на разположение на отговор-
ника за техническата експлоатация на енерго-
обзавеждането, а на дежурния персонал по це-
ховете—за съответните уредби и съоръжения.
Чл. 54. В помещенията за дежурния персо-
нал трябва да има най-малко следната опера-
тивна документация:
1. оперативен (експлоатационен) дневник за
записване в хронологичен ред на приемането и
предаването на смените, направените превключ-
вания, разпорежданията на ръководния техни-
чески персонал за допускане до работа, преда-
ването на ключовете от разпределителните ус-
тройства, измененията на режима на работа на
енергийните уредби и съоръжения, защитите
и автоматиката, възникването и отстранява-
нето на аварии, отбелязването по време на неиз-
правностите по уредбите и съоръженията, го-
лемината на варите, неизправностите в защи-
тите, автоматиката, блокировките и др.;
2. бланки-наряди за извършване на ремонт-
ни работи и настройване на енергийните уред-
би и съоръжения;
3. бланки за превключвания;
4. оперативни схеми на енергийните уредби
и съоръжения;
5. списък на лицата, които имат право на едно-
лични проверки в енергийните уредби и съоръ-
жения и да издават оперативни разпореждания, а
също имената на диспечерите на електроснабди-
телните и топлофикационните предприятия.
Чл. 55. На всяко работно място трябва да
има най-малко:
1. експлоатационна инструкция и схеми на
обслужваните съоръжения с основните им тех-
нически характеристики;
2. описание на последователността на пус-
кане в действие и спиране на съоръженията;
3. указания за отстраняването на възникна-
ли аварии по съоръженията и уредбите;
4. указания за безопасна работа и пожарна
безопасност.
Чл. 56. За устройствата, които работят под
налягане, се води специален дневник за освиде-
телстване на техническото състояние и безо-
пасната им експлоатация.
Чл. 57. За тръбопроводните инсталации ос-
вен дневника трябва да бъдат съставени и екзе-
кутивни схеми с означения на местата на тръ-
бопроводите, диаметрите им, разположението
на подпорите, компенсаторите, арматурите и др.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕМОНТИТЕ
Чл. 58. (1) Периодичността на основните и
текущите ремонти се определя от наредбата и
от инструкциите за планиране и провеждане на
основните ремонти, като се взема предвид и
състоянието на енергообзавеждането.
(2) Обемът и графикът на ремонтите се оп-
ределят ежегодно с годишните планове за ре-
монтите.
Чл. 59. Календарните графици за планово-
профилактичните прегледи и изпитвания на енер-
гийните уредби, съоръжения и апаратура в пред-
приятието (организацията) се утвърждават от
административния ръководител (работодателя).
Чл. 60. (1) При провеждане на основните ре-
монти трябва да се изпълняват мероприятия,
насочени към увеличаване продължителността
на непрекъсната работа на уредбите и съоръже-