Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 83

БРОЙ  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  83  
3.3. Електрическа непрекъснатост на защитните 
проводници
3.3.1. Защитните проводници се защитават 
по подходящ начин срещу механични повреди, 
химични и електрохимични увреждания, електро­
динамични и термодинамични усилия.
3.3.2. Електрическите съединения на защитните 
проводници трябва да са достъпни за визуален 
преглед и за изпитване с изключение на:
 – съединенията, напълнени с компаунд;
 – капсулованите съединения;
 – съединенията в метални канали и в шинни 
канални системи;
 – съединенията, които са част от оборудване, 
съобразно стандартите за оборудване.
3.3.3. Във веригите на защитните проводници 
не трябва да се предвиждат никакви комутационни 
апарати, но за провеждане на изпитвания могат да 
се предвиждат съединения, които се разединяват 
само с помощта на инструмент.
3.3.4. Когато се използват уреди за контрол на 
непрекъснатостта на заземяването, никакви техни 
елементи (операционни датчици, бобини) не трябва 
да се свързват последователно във веригата на 
защитния проводник.
3.4. Проводници PEN
Проводник PEN може да се използва само в 
неподвижно електрическо оборудване и по ме­
ханически причини. Той трябва да има напречно 
сечение не по-малко от 10 mm2 мед или 16 mm2 
алуминий.
Проводниците PEN трябва да са изолирани за 
номиналното напрежение на веригата.
Металните обвивки на електрическите инста­
лации не трябва да се използват като проводници 
PEN, с изключение на шинни канални системи.
Когато от някоя точка на уредбата неутралните 
и защитните функции се изпълняват от отделни 
проводници, не се разрешава свързване на неу­
тралния проводник с която и да е друга заземена 
част на уредбата, например защитен проводник 
PEN. Разрешава се да се формират повече от един 
неутрален проводник и повече от един защитен 
проводник PEN. За защитните и неутралните 
проводници се осигуряват отделни клеми или 
шини. В такъв случай проводникът PEN трябва 
се свързва с клемата или шината, предназначена 
за защитния проводник.
Страничните токопроводими части не трябва 
да се използват като проводници PEN.
3.5. Обединено защитно и функционално за­
земяване
3.5.1. Когато се използва обединен защитен и 
функционален заземителен проводник, той трябва 
да удовлетворява изискванията за защитен про­
водник. Освен това той трябва да изпълнява и 
съответните функционални изисквания.
При постояннотокови системи проводникът PEL 
или PEM за електрозахранване за информационни 
технологии може също да служи като обединен 
функционален заземителен проводник и защитен 
проводник.
3.5.2. Страничните токопроводими части не 
трябва да се използват като проводник PEL или 
PEM.
3.6. Разполагане на защитни проводници
Когато за защита срещу поражения от елек­
трически ток се използват устройства за защита 
срещу свръхтокове, защитният проводник трябва 
да е елемент от същата проводникова система като 
тоководещите проводници или да е разположен в 
непосредствена близост.
3.7. Усилване на защитни проводници за токове 
през защитния проводник, превишаващи 10 mA
За оборудване, предвидено за стационарно 
присъединяване и с ток през защитния проводник, 
превишаващ 10 mA, трябва бъде направено усил­
ване на защитните проводници по следния начин:
 – защитният проводник трябва да има на­
пречно сечение най-малко 10 mm2 мед или 16 
mm2 алуминий; или
 – да се изисква втори защитен проводник 
най-малко със същото напречно сечение, каквото 
се изисква за защитата при индиректен допир, 
да бъде положен до точката, където защитният 
проводник има напречно сечение не по-малко от 
10 mm2 мед или 16 mm2 алуминий; това налага 
оборудването да има отделна клема за втория 
защитен проводник.
Забележка. При схемите TN-C, където се използ­
ва проводник PEN до клемите на оборудването, 
токът през проводника може да се разглежда като 
ток на товара.
4. Защитни проводници за изравняване на 
потенциалите
4.1. Защитни проводници за изравняване на 
потенциалите за свързване с главната заземителна 
клема (шина)
4.1.1. Напречното сечение на защитните про­
водници за изравняване на потенциалите, чрез 
които се осъществява защитното изравняване на 
потенциалите съгласно приложение № 1 и които 
са свързани с главната заземителна клема (шина) 
съгласно т. 2.4, не трябва да бъде по-малко от:
 – 6 mm2 мед, или
 – 16 mm2 алуминий, или
 – 50 mm2 стомана.
4.2. Защитни проводници за допълнителна 
връзка за изравняване на потенциалите
4.2.1. Защитните проводници за изравняване 
на потенциалите, свързващи две достъпни токо­
проводими части, трябва да имат проводимост 
не по-малка от тази на най-малкия защитен про­
водник, свързан с достъпна токопроводима част 
(фиг. 4A). Защитният проводник за изравняване на 
потенциалите, който не е част от кабела, трябва да 
бъде механически защитен чрез полагане в тръба, 
канал или по друг подобен начин.