Държавен вестник, бр. 54, 2004 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
квания, които трябва да бъдат взети предвид при раз-
работване на годишната програма за ремонт на съоръ-
жения от преносната мрежа в съответствие с Правила-
та за управление на електроенергийната система.
Чл. 50. Разпределителното предприятие получава
от преносното предприятие до края на месец декември
на текущата година съгласуваната годишна програма
за ремонт на съоръженията на преносната мрежа за
следващата година и внася промени в годишната прог-
рама и графици по чл. 44, ако това е необходимо.
Чл. 51. Разпределителното предприятие и операто-
рът на електроразпределителната мрежа могат да вна-
сят промени в годишната програма за ремонт на съоръ-
жения на преносната мрежа в хода на нейното изпълне-
ние при взаимна договореност с преносното предприя-
тие и оператора на електроенергийната система.
Чл. 52. (1) Планирането на изключванията за из-
веждане на съоръженията за техническо обслужване,
планови ремонти, следаварийни и предаварийни ре-
монти се извършва в съответствие със:
1. Наредбата за условията и реда, при които се осъ-
ществява дейността на операторите на електроенер-
гийната система и на разпределителните мрежи, както
и на оперативния дежурен персонал от електроенер-
гийните обекти и електрическите уредби на потреби-
телите по чл. 115 ЗЕ;
2. Наредбата за въвеждане на ограничителен ре-
жим, временно прекъсване или ограничаване на про-
изводството или снабдяването с електрическа енергия,
топлинна енергия и природен газ по чл. 74, ал. 1 ЗЕ.
(2) Редът и сроковете за подаване на заявки до
оператора на електроразпределителната мрежа за не-
обходимите изключвания, както начинът и сроковете
за уведомяване на потребителите са определени в на-
редбите по ал. 1 и в общите условия на договорите за
продажба на електрическа енергия.
Чл. 53. Заявките за изключване на съоръжения за
извършване на техническо обслужване и ремонт се
разрешават от оператора на електроразпределителна-
та мрежа след предварително проучване на допусти-
мостта на измененията в схемата на мрежата по отно-
шение на електрическите режими, безопасността и
сигурността на снабдяването с електрическа енергия.
Чл. 54. Операторът на електроразпределителната
мрежа не съгласува заявка за изключване на съоръже-
ния на преносната мрежа за извършване на техническо
обслужване или ремонт, ако не са спазени условията
по чл. 53.
Раздел IV
Регулиране на напрежението
Чл. 55. Регулирането на напрежението в електро-
разпределителната мрежа трябва да осигурява стой-
ности на напрежение в местата на присъединяване към
мрежата на потребителите и производителите на елек-
трическа енергия в границите, регламентирани в БДС
EN 50160 за показателя “изменение на напрежението”
(бавни изменения) чрез поддържане на зададени стой-
ности на напрежението на шини средно напрежение в
подстанциите 110 kV/СрН.
Чл. 56. Регулирането на напрежението в електро-
разпределителната мрежа се извършва в съответст-
вие със:
1. Наредбата за условията и реда, при които се осъ-
ществява дейността на операторите на електроенер-
гийната система и на разпределителните мрежи, както
и на оперативния дежурен персонал от електроенер-
гийните обекти и електрическите уредби на потреби-
телите;
2. Правилата за управление на електроенергийната
система.
Чл. 57. (1) Регулирането на напрежението в елек-
троразпределителната мрежа като част от управлени-
ето на напреженията и реактивните мощности в елек-
троенергийната система е третично регулиране и се
извършва чрез изменение на коефициента на транс-
формация на трансформатори с превключване под товар
на стъпалните регулатори в подстанциите 110 kV/СрН.
(2) Първичното и вторичното регулиране се осъ-
ществяват в електропреносната мрежа и присъедине-
ните към нея генериращи мощности.
Чл. 58. Регулирането на напрежението в подстан-
циите е автоматично. В случай на временна неизправ-
ност на автоматичните регулатори поддържането на
зададени стойности на напрежението се извършва от
оперативния дежурен персонал с ръчно превключване
на стъпалните регулатори.
Чл. 59. (1) Операторът на електроразпределителна-
та мрежа и групата за анализ на електрическите режи-
ми определят необходимите стойности на напрежение-
то, които трябва да се поддържат в различните режими
на шини средно напрежение в подстанциите и настрой-
ките на автоматичните регулатори въз основа на:
1. данни за електрическите товари в характерни
режими на мрежата (за зимен сезон и летен сезон);
2. експлоатационни схеми на захранваните от от-
делните подстанции части на мрежата.
(2) Операторът на електроразпределителната мре-
жа предоставя на оператора на електроенергийната
система (съответно ТДУ) данните за настройките на
автоматичните регулатори за напрежение.
Чл. 60. (1) За регулиране на напрежението допъл-
нително могат да бъдат използвани генериращи мощ-
ности на производители на електрическа енергия,
шунтови кондензаторни батерии, статични компенса-
тори в електрическите уредби на потребителите.
(2) Операторът на електроразпределителната мре-
жа поставя изисквания към:
1. производители на електрическа енергия за под-
държане на график на реактивна мощност, в случай че
те влияят съществено на режима на напрежение в
мрежата;
2. потребители за поддържане на зададени стой-
ности на компенсиращите мощности в максимални и
минимални режими с шунтови кондензаторни батерии.
Чл. 61. Определянето на съответни регулаторни
стъпала (обикновено ± 5% от номиналното напреже-
ние) на трансформаторите СрН/НН в трансформатор-
ните постове се извършва от районните подразделения
на разпределителното предприятие съгласувано с опе-
ратора на електроразпределителната мрежа.
Чл. 62. (1) Режимът на напрежението на шини средно
напрежение в подстанциите 110 kV/СрН се контролира:
1. от оперативния дежурен персонал на подстан-
циите;
2. от оператора на електроразпределителната мре-
жа чрез телеизмерване за подстанциите без операти-
вен персонал. 
(2) В случаите, когато стойностите на напрежени-
ето на страна 110 kV в подстанциите не позволяват
поддържане на зададените стойности на шини средно
напрежение, операторът на електроразпределителна-
та мрежа уведомява оператора на електроенергийната
система (съответно ТДУ) за предприемане на кориги-
ращи мерки.
Чл. 63. Разпределителното предприятие организи-
ра и поддържа телесигнализация за неизправност на
автоматичните регулатори за напрежение и за наруше-
ния на работата на стъпалните регулатори в подстан-
циите без дежурен персонал. 
Чл. 64. Правилността на настройките на автома-
тичните регулатори за напрежение и изборът на стъпа-
лата на трансформаторите в трансформаторните пос-