Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 413. Режимът на спиране на котел за
извеждане в резерв или ремонт се извършва по
вътрешна инструкция, като за котлите с естес-
твена циркулация се контролира температур-
ната разлика между горната и долната образу-
ваща на барабана.
Чл. 414. Дренирането на спрян котел с ес-
тествена циркулация се разрешава след спада-
не на налягането в него до атмосферното, а при
наличие на валцовъчни съединения—при тем-
пература на водата не по-висока от 80 °С.
Чл. 415. При спрян котел дежурният опера-
тор осъществява контрол над него до пълното
понижаване на налягането и снемане на напре-
жението от електродвигателите на въртящите
се механизми.
Чл. 416. За котли, работещи на твърдо или
газообразно гориво, когато за разпалващо или
за резервно гориво се използва мазут, схемата
на мазутното стопанство и мазутопроводите се
поддържат в състояние на готовност за неза-
бавно подаване на мазут.
Чл. 417. Не се допуска работа на мазутопро-
вод или газопровод, от който изтича гориво и
има опасност от пожар.
Чл. 418. (1) Котелът се спира незабавно
чрез задействане на защитите или ръчно в
случаите на:
1. недопустимо повишаване или понижава-
не на нивото на водата в барабана или при пов-
реда на всички прибори за контрол на нивото в
барабана;
2. бързо понижаване на нивото на водата в
барабана независимо от засиленото подаване
на вода към котела;
3. повреждане на всички разходомери за
питателна вода на правотоков водогреен ко-
тел или прекратяване на захранването на кой-
то и да е поток на правотоковия котел за по-
вече от 30 s;
4. спиране на всички питателни помпи;
5. недопустимо повишаване на налягането в
паро-водния тракт;
6. незадействане на 50 % и повече от пред-
пазните клапани или на други заменящи ги ус-
тройства;
7. прекъсване функционирането на всички
манометри, показващи налягането в котела или
в тръбопроводите;
8. недопустимо повишаване или понижава-
не на налягането по тракта на правотоковия
котел до разделителната арматура;
9. недопустимо понижаване на налягането в
тракта на водогрейния котел за повече от 10 s;
10. скъсване на тръба от паро-водния тракт
или откриване на пукнатини в основните еле-
менти на котела (барабан, колектори, тръбо-
проводи, арматура);
11. изгасване на факела в котела;
12. недопустимо понижаване на налягането
на газа или мазута след регулиращия клапан
при работа на газ или мазут;
13. изключване на всички димни или въз-
душни вентилатори и всички регенеративни
въздухоподгреватели;
14. взрив в пещта, взрив или пожар в газохо-
дите или пепелоулавящите устройства, нагря-
ване до червено на носещите греди на конст-
рукцията на котела, разрушаване на изолация-
та и други случаи, водещи до повреди на съоръ-
женията и застрашаване на живота на хора;
15. спиране на разхода на пара през междин-
ния паропрегревател;
16. намаляване на разхода на вода през во-
догрейния котел под минимално допустимия
за повече от 10 s;
17. повишаване на температурата на водата на
изхода на водогрейния котел над допустимата;
18. възникване на пожар, застрашаващ пер-
сонала, съоръженията или системата за дистан-
ционно управление, включена в защитите на
котела;
19. отпадане на напрежението на устройст-
вата за дистанционно и автоматично управле-
ние или на всички измервателни средства;
20. скъсване на мазутопровод или газопро-
вод в района на котела.
(2) При работа на котел на газ освен в случа-
ите по ал. 1, котелът се спира и в предвидените
в инструкция за безопасна експлоатация на га-
зовото стопанство случаи.
Чл. 419. Котелът се разтоварва и при необ-
ходимост се спира съгласувано с оператора на
мрежата в следните случаи:
1. поява на малки пропуски на пара и вода по
елементите на пароводния тракт, тръбите на
нагревните повърхности, захранващите тръбо-
проводи, фланцови и валцувани съединения, ко-
лектори и др.;
2. недопустимо повишаване на температура-
та на метала на нагревните повърхности, ако то
не се прекратява с промени в режима на работа
на котела;
3. повреда на всички дистанционни показа-
тели за нивото на водата в барабана;
4. рязко влошаване на качествата на захран-
ващата вода спрямо установените норми;
5. прекъсване работата на пепелоулавящите
устройства на котела;
6. неизправност на отделни защити, измер-
вателни прибори или дистанционни и автома-
тични управления.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  в т о р а
ПАРОТУРБИННИ УРЕДБИ
Чл. 420. Паротурбинните уредби се експло-
атират по изискванията на тази глава, вътреш-
ните експлоатационни инструкции и норматив-
ните актове за технически надзор на съоръже-
ния с повишена опасност.
Чл. 421. Експлоатацията на паротурбинни-
те уредби се извършва при:
1. осигуряване на непрекъснатост в работа-
та на основните и спомагателните съоръжения;