Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
на проектните им показатели, доказано с кон-
тролни изпитвания, определени с инвестици-
онния проект и техническите спецификации по
чл. 5, и при спазване изискванията на наредба-
та по чл. 83, ал. 1, т. 2 и на наредбата по чл. 83,
ал. 1, т. 3 ЗЕ.
Чл. 7. Новите производители и потребите-
ли се присъединяват към топлопреносната
мрежа по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3 ЗЕ.
Ч А С Т  В Т О Р А
ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Г л а в а  п ъ р в а
КЛАСИФИКАЦИЯ
Чл. 8. (1) Обектите и съоръженията за про-
изводство на топлинна енергия са комплексни
енергийни системи, произвеждащи топлинна
енергия при условията на чл. 39, ал. 1 и 4 ЗЕ.
(2) Топлинната енергия се произвежда от
енергийно предприятие, получило лицензия по
реда на ЗЕ, или без лицензия в случаите по чл. 39,
ал. 4, т. 2 и 3 ЗЕ.
Чл. 9. Обектите и съоръженията за произ-
водство на топлинна енергия са:
1. централите за комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия (ТЕЦ);
2. отоплителните централи (ОЦ);
3. локалните котли;
4. инсталациите за оползотворяване на от-
падна топлинна енергия и на възобновяеми
енергийни източници.
Г л а в а  в т о р а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ-
РАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 10. Обектите и съоръженията за произ-
водство на топлинна енергия се проектират,
изграждат и експлоатират при спазване изиск-
ванията на:
1. нормативните актове и техническите спе-
цификации за устройство и безопасна експлоа-
тация на парните и водогрейните котли с ниско
налягане и на съоръженията, инсталациите и
уредите за природен газ;
2. нормативните актове за пожарна и ава-
рийна безопасност;
3. наредбите по чл. 7 ЗТИП, в които са опре-
делени: съществените изисквания към котлите
за гореща вода, предназначени за работа с теч-
ни или газообразни горива, по отношение на
коефициента на полезно действие; съществе-
ните изисквания към съоръженията под наля-
гане и функционалните групи, които работят с
максимално допустимо налягане, по-високо
от 0,05 МРа; съществените изисквания към ма-
шините и процедурите за оценяване и начините
за удостоверяване на съответствието им със съ-
ществените изисквания;
4. наредбите по чл. 31 ЗТИП, в които са оп-
ределени техническите изисквания, правилата
и нормите за устройство, монтаж и експлоата-
ция на съоръженията с повишена опасност, за
които няма съществени изисквания, определе-
ни с наредбите по чл. 7 ЗТИП.
Чл. 11. (1) Горивните стопанства са част от
енергийните системи по чл. 8, ал. 1 и се проек-
тират за твърдо, течно или газово гориво.
(2) Складовият запас се определя със зада-
нието за проектиране.
Чл. 12. (1) Горивните стопанства се проек-
тират и изпълняват подземни, полуподземни
или надземни, открити или закрити в помеще-
ния при спазване на изискванията на нормите
за пожарна и аварийна безопасност.
(2) Не се допуска монтаж на резервоари към
газовите съоръжения и инсталациите за втеч-
нени въглеводородни газове в помещения.
Чл. 13. Горивопроводите между основния
резервоар и разходния резервоар са:
1. еднотръбни—когато е предвиден отделен
резервоар за преливане на горивото, или
2. двутръбни—с подаваща и преливна тръба,
ако основният резервоар е разположен на по-
ниска кота от разходния резервоар.
Чл. 14. (1) Горивопроводите между разход-
ния резервоар и горелките са:
1. еднотръбни—при нафтовите инсталации,
в които разходният резервоар е разположен над
горелките;
2. двутръбни—при нафтовите и мазутните
инсталации с понижена циркулация на горивото.
(2) На горивопровода с обща топлоизола-
ционна обвивка може да се проектира парен
спътник.
Чл. 15. Котлите се разполагат в котелното
помещение на разстояние от ограждащите
конструкции и елементи, което осигурява
тяхното обслужване и безопасна експлоата-
ция в съответствие с указанията на произво-
дителя.
Чл. 16. (1) Към котлите се предвиждат необ-
ходимите обслужващи съоръжения (резервоа-
ри, помпи, вентилатори и др.).
(2) Обслужващите съоръжения по ал. 1 се
разполагат в самостоятелно котелно помеще-
ние, а при водогрейни котли с мощност до
1000 kW—в едно помещение с котела.
Чл. 17. Димоходните връзки между котела и
комина се проектират с топлоизолация.
Чл. 18. (1) Димоходните връзки се свързват
към комина под ъгъл от 30 до 60°.
(2) Не се допуска свързването на димоходна-
та връзка с комина под прав ъгъл.
(3) Дължината на димоходните връзки не
може да е по-голяма от 1/3 от височината на
комина.
Чл. 19. (1) Към парните котли задължител-
но се предвижда химическа омекотителна сис-
тема, осигуряваща качеството на водата в съот-
ветствие с изискванията на производителите.
(2) Парните котли с производителност над
1,5 t/h се проектират с деаераторна инсталация.
Чл. 20. Всички топлопроводи се проектират
с топлоизолация.