Държавен вестник, бр. 79, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  79
3. III група—средствата, които обслужват ДЦ
и обекти от газоразпределителната мрежа.
Чл. 85. (1) Обслужването на средствата за
телемеханика, телекомуникации и АСДУ
включва монтаж, демонтаж, проверка, профи-
лактика, настройка, поддържане на банка от
данни и отстраняване на повреди.
(2) Работата по монтажа, демонтажа и пери-
одичните огледи на съоръженията, средствата
за телемеханика, телекомуникации и АСДУ се
извършва от персонала на преносното пред-
приятие или на съответното разпределително
предприятие.
(3) Настройките на апаратурите и връзките
между тях се извършват и поддържат от персо-
нала, отговарящ за средствата за телемеханика
и телекомуникации.
(4) Телефонните кабели и другите свързоч-
ни съоръжения (телефонни апарати, автома-
тични телефонни централи (АТЦ), комутато-
ри и др.), монтирани в обектите на газоснаб-
дителната система за целите на оперативно-
то управление, се поддържат от персонала, об-
служващ обекта.
Чл. 86. Профилактиката на средствата за
АСДУ се извършва по предварително утвърден
график, като извеждането им от експлоатация
се извършва със заявки, подадени по общия ред.
Чл. 87. След ремонт или профилактика сред-
ствата за телемеханика, телекомуникации и
АСДУ се въвеждат в експлоатация след про-
верка на правилното им действие и предаване-
то им в разпореждане на дежурните диспечери.
Чл. 88. (1) При констатиране на неизправ-
ност дежурният персонал в съответния обект
незабавно уведомява дежурния диспечер, под
чието оперативно разпореждане се намира.
(2) Диспечерът прави запис в съответния
дневник за повреди и действа съгласно съот-
ветната инструкция.
Г л а в а  д е в е т а
ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 89. (1) В диспечерските служби се води
оперативен дневник в следния минимален обем:
1. заявки;
2. дадени разрешения за допуснатите групи
до работа по съоръженията на газоснабдител-
ната система;
3. нарушения в нормалната работа на съоръ-
женията, който е неразделна част от оператив-
ния дневник;
4. разпореждания;
5. повреди по средствата за телемеханика и
телекомуникации;
6. повреди по АСДУ;
7. линейна схема на газоснабдителната сис-
тема или на част от нея, която е на оперативно
подчинение на съответното диспечерско управ-
ление, служба или център;
8. часова ведомост за потоците и налягани-
ята в мрежата;
9. типова бланка, отразяваща текущото със-
тояние на схемата на контролираната от съот-
ветното диспечерско управление или служба
част от мрежата, която е неразделна част от
оперативния дневник.
(2) Дневникът е прономерован и прошнуро-
ван и се води в писмена форма.
(3) Информацията от документацията, коя-
то се води чрез средствата на изчислителната
техника, се съхранява на електронен носител.
Чл. 90. (1) В оперативния дневник се запис-
ват в хронологичен ред с точно означаване на
часа и минутата:
1. оперативните превключвания;
2. промените в нормалния режим на работа
на газоснабдителната система;
3. дадените или получените разпореждания
и информации, както и фамилията и длъжност-
та на лицето, дало или получило разпореждане
или информация;
4. допускането на работни групи за работа
по съоръженията, които са на оперативно под-
чинение на съответния диспечер.
(2) При приемане на смяната дежурният
диспечер вписва в оперативния дневник дата-
та, часа и смяната, като предаващият и приема-
щият смяната се подписват.
Чл. 91. (1) В дневника за заявки се водят
всички заявки, получени в съответната диспе-
черска служба.
(2) Заявките до ЦДУ и РДС се предават по
телекс, факс или електронна поща при спазва-
не на съответния ред и начин на оформяне на
заявките.
(3) Номерацията на заявките е годишна, като
всяка година на 1 януари първата заявка започ-
ва с № 1.
Чл. 92. В бюлетина на нарушенията в нор-
малната работа на газоснабдителната система
се вписват обектът и съоръжението, което има
повреда и е изключено. Вписва се и причината
за изключването.
Чл. 93. (1) В дневника за действието на авто-
матиката и противоаварийната автоматика са
записва функционирането на уредите в контро-
лираните обекти по време на смяната.
(2) Дежурният персонал в обектите на га-
зоснабдителната система е длъжен при отчи-
тането на газоизмерителните уреди да обхож-
да и автоматиката и противоаварийната авто-
матика, да записва и изчиства появилата се
информация, като уведомява за това дежурни-
те диспечери.
(3) При задействане на автоматиката и про-
тивоаварийната автоматика дежурният персо-
нал е длъжен веднага за запише появилата се
информация и да я изчисти. Тази информация
се ползва като оперативна информация и се
съобщава веднага след нейното появяване.
(4) За пълен анализ на действието на авто-
матиката и противоаварийната автоматика на
газопреносната мрежа данните се изпращат по