Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 59

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
количество външен въздух в него за вентилиране 
или работа на инсталацията изцяло с външен 
въздух. Този въздух трябва да бъде доведен до 
желаните параметри на въздуха в помещението, 
което формира т.нар. „вентилационен товар“:
(21) 
(
)
(
)
V,CL,i
s
e
e
int,i
e
e
int,i
1000 
V
h
h
1200
h
h
,W
V
Φ
=
ρ
−
≈
−


,
където:
ρs е плътността на нагнетявания въздух (kg/m3);
e
V – дебитът на външния въздух (m3/s);
he – изчислителната енталпия на външния 
въздух (kJ/kg);
hint,i – енталпията на въздуха в помещението 
(kJ/kg).
Вентилационният товар, както и товарът от 
инфилтрация на външен въздух може да бъде 
осезаем и латентен. Осезаемият вентилационен 
охладителен товар се изчислява по формулата:
(22) 
(
)
(
)
V,s,CL,i
s
p,a
e
e
int,i
e
e
int,i
1000 
c
V
1230V
,W
Φ
=
ρ
θ −θ
≈
θ −θ


,
където:
cp,a (kJ/kg) е специфичният топлинен капацитет 
на сухия въздух;
θе – изчислителната температура на външния 
въздух, °C;
θint,i – температурата на въздуха в помеще-
нието, °C.
Латентният вентилационен товар се изчислява 
по формулата:
(23) 
(
)
(
)
6
V,l,CL,i
s
e
w
e
int,i
e
e
int,i
1000 
V h
x
x
3,01.10 V
x
x
,W
Φ
=
ρ
−
≈
−


,
където:
hw е енталпията на водните пари във въздуха, 
kJ/kg;
xe – изчислителното влагосъдържание на 
външния въздух, kg/kg;
а xint.i – влагосъдържанието на въздуха в по-
мещението, kg/kg.
Когато за вентилационния въздух се пред-
вижда система за използване на топлината на 
изхвърляния въздух (СИТИВ), параметрите на 
подавания към помещението външен въздух се 
изчисляват, като се изхожда от ефективността на 
пренасяне на осезаема и пълна топлина, както 
и на влага (εs, εt, εx) на системата.
Охладителният товар от вентилация и ин-
филтрация се приема постоянен при часовите 
изчисления.
Максималният пълен охладителен товар за 
инсталацията на помещение се определя по 
часовите изчисления:
(24) 
max
max
t,CL,eq,i
t,CL,i
V,CL,i,W
Φ
= Φ
+ Φ
.
С този товар се оразмерява въздухоохла-
дителят във въздухообработващата централа 
или се избира вътрешното тяло (вентилаторен 
конвектор) за помещението. С него могат да 
се проверят получените мощности на въздухо-
охладителя след построяване на процесите на 
обработка на въздуха в h,x – диаграма. Графично 
описание на последователността на изчисленията 
е показано на фиг. 3.
6. Пълен охладителен товар за сграда или 
част от сграда
Пълният охладителен товар за сграда или част 
от нея се получава, като се сумират по време (за 
всеки час от денонощието) получените стойности 
за пълния охладителен товар за инсталацията в 
отделните помещения. Максималната стойност 
на тези суми ще представлява пълният охлади-
телен товар за сградата, с който ще се оразмери 
студовият център при централизирано студоснаб-
дяване. При децентрализирано студоснабдяване 
и възможност с едно външно тяло (компресорно-
кондензаторен агрегат) да се обслужват повече от 
едно вътрешни тела (вентилаторни конвектори) 
е целесъобразно последните да бъдат зонирани в 
помещения с различно изложение с оглед нама-
ляване на моментния максимален охладителен 
товар за външното тяло.
Информационна таблица 1
Температурна разлика за охладителния товар на покрив
С Л Ъ Н Ч Е В О   В Р Е М Е
Час на максимум
Максимална стойност
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1. 50 mm тежък бетон + 25 ÷ 50 mm топлоизолация – U = 0,693 W/m2K; C = 143 kJ/m2K;
g = 142 kg/m2
Б е з   о к а ч е н   т а в а н
7
5
3
2
0
-1
0
2
6
11
17
23
28
33
36
37
37
34
30
25
20
16
12
10
16
37
С   о к а ч е н   т а в а н
15
14
13
11
10
8
7
7
8
9
11
14
17
19
22
24
25
26
25
25
23
21
20
18
18
26
2. 100 mm тежък бетон + 25 ÷ 50 mm топлоизолация – U = 0,681 W/m2K; C = 230 kJ/m2K;
g = 254 kg/m2