Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 136

СТР.  136	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Забележки:
1. За помещения с автоматична ПГИ не се изис­
кват возими пожарогасители.
2. При определяне на средствата за гасене ос-
вен общата застроена площ се отчита и площта на 
отделните етажи, заети с различни производствени 
процеси.
3. Помещения, съоръжения и инсталации, които 
не са дадени в приложението, се приравняват към 
сходните на тях по пожарна опасност.
4. Пожарогасители, заредени с прах от клас „АВС“, 
се използват за гасене на горими твърди, течни и 
газообразни вещества и материали.
5. Пожарогасители, заредени с прах от клас „ВС“, 
се използват за гасене на горими течни и газообразни 
вещества и материали.
6. Добавките, използвани в пожарогасителите 
на водна основа, са пенообразуватели тип AFFF 
или FFFP.
7. Разрешава се за етажи с площ, по-малка от 
100 m2, да се осигурява един пожарогасител.
8. За всяко болнично легло в лечебните заведе-
ния се осигурява индивидуална маска за защита на 
дихателните пътища.
9. Всяка стая в хотелите от категории „четири 
звезди“ и „пет звезди“ се осигурява с индивидуални 
маски за защита на дихателните пътища.
10. В хотели от категории „две звезди“ и „три 
звезди“ над пет етажа във всяка хотелска стая, раз-
положена над петия етаж в сградата, се осигурява по 
една индивидуална маска за защита на дихателните 
пътища, независимо от броя на леглата в стаята.
11. Разрешава се използването на пожаротехни-
чески средства, съответстващи на европейски и 
международни стандарти, както следва:
а) носими пожарогасители с прах, с въглероден 
диоксид и на водна основа – съгласно БДС EN 3 
„Пожарогасители носими“ и БДС ISO 11602 „Защита 
срещу пожар. Носими и возими пожарогасители“;
б) возими пожарогасители с прах и с въглероден 
диоксид – съгласно БДС EN 1866 „Пожарогасители 
возими“ и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. 
Носими и возими пожарогасители“;
в) противопожарни одеяла – съгласно БДС EN 
1869 „Противопожарни одеяла“.
12. Разрешава се използването на гасителни 
средства, съдържащи се в носимите и возимите 
пожарогасители, съответстващи на европейски и 
международни стандарти, както следва:
а) пенообразуватели – съгласно БДС EN 1568 
„Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“;
б) пожарогасителен прах – съгласно БДС EN 
615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни веще-
ства. Изисквания за прахове (без прахове за пожари 
клас D)“;
в) въглероден диоксид – съгласно БДС EN 25923 
„Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. 
Въглероден двуокис“.
Приложение № 3  
към чл. 4, ал. 1
Обхват и съдържание на част „Пожарна без­
опасност“ на инвестиционния проект
Обхватът на част „Пожарна безопасност“ на 
инвестиционния проект включва:
1. На фаза идеен проект: 
1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:
1.1.1.описание на функционалното предназна-
чение на строежа, в т.ч. обемно планировъчни и 
функционални показатели;
1.1.2. клас на функционална пожарна опасност;
1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и 
на конструктивните му елементи – вероятностни 
(приблизителни) изчислителни стойности на носи-
моспособността, непроницаемостта, изолиращата 
способност и други допълнителни критерии за 
определяне на огнеустойчивостта в зависимост от 
вида и предназначението на строежа;
1.1.4. класове по реакция на огън на продук­
тите за конструктивни елементи, за покрития на 
вътрешни (стени, тавани и подове) и външни 
повърхности, за технологични инсталации и съ-
оръжения;
1.1.5. осигурени условия за успешна евакуация.
1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
1.2.1. обемно планировъчни и функционални 
показатели за пожарогасителни, пожароизвести-
телни, оповестителни и димо-топлоотвеждащи 
инсталации, в зависимост от вида и предназначе-
нието на строежа; водоснабдяване за пожарогасене, 
преносими уреди и съоръжения за първоначално 
пожарогасене и др.
2. На фаза технически и работен проект:
2.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:
2.1.1. проектни обемно планировъчни и функ-
ционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни 
клетки (брой, разположение, изпълнение, осве-
теност), асансьорни шахти, отделяне помещения 
на разпределителни електрически табла, складови 
и производствени помещения, разстояния между 
сградите и съоръженията; брой и размери на еваку-
ационните изходи от сградата, размери на пътищата 
за евакуация, пътища за противопожарни цели, 
отстояния от сгради и съоръжения на строежа до 
надземни и подземни инженерни проводи и др.; 
2.1.2. клас на функционална пожарна опасност;
2.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа 
и на конструктивните му елементи – изчисли-
телни стойности на носимоспособността, не-
проницаемостта, изолиращата способност и на 
други допълнителни критерии за определяне на 
огнеустойчивостта на строежа, в зависимост от 
вида и предназначението му, в т.ч. носещи стени 
и колони, междуетажни конструкции, фасадни и 
вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, 
стълбищни рамена, инсталационни шахти, стени 
на складове и производствени помещения, врати 
в пожарозащитните прегради;
2.1.4. изчислителна (проектна) граница на ог-
неустойчивост на огнезащитаваните конструктивни 
елементи на сградата:
2.1.4.1 огнезащита на стоманени конструктив-
ни елементи с огнезащитни бои и състави, в т.ч. 
вида на сечението на стоманените конструктивни 
елементи, фактора на масивност, технически ха-
рактеристики на огнезащитния състав; 
2.1.5. класове по реакция на огън на проду-
ктите за конструктивни елементи, за покрития 
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни 
повърхности, за технологични инсталации, уредби 
и съоръжения (вентилационни, отоплителни, елек-
трически и др.), в зависимост от вида на сградата 
и предназначението на помещенията.