Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 76

СТР.  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
2. 48-часов запас, но не повече от 
20 000 m3 – в приемно-междинните резерво-
ари за ЛЗТ и ГТ.
Чл. 411. (1) Горимите газове се съхраняват 
в хоризонтални приемно-междинни резервоари 
с максимален единичен обем до 200 m3 или в 
сферични резервоари с максимален единичен 
обем до 600 m3, а леснозапалимите и горимите 
течности – в резервоари с единичен обем до 
3000 m3.
(2) Приемно-междинните резервоари за ГГ с 
обем до 1000 m3 (за хоризонталните резервоари) 
и с обем до 600 m3 (за сферичните резервоари) 
се проектират в един блок.
Чл. 412. (1) Площадките на производствените 
инсталации, резервоарните паркове и естакади-
те се проектират на кота с 0,3 m по-ниско от 
котата на пътищата в района на съоръженията.
(2) По-високи коти от котите по ал. 1 се 
допускат по изключение, при положение че пъ-
тищата са защитени (чрез канавки, отвеждащи 
канали, земни насипи и др.) срещу заливане с 
леснозапалими и горими течности.
(3) При надземно пресичане на заводски пъ-
тища със съоръжения (тръбопроводи, естакади, 
галерии и др.) светлата височина от платното 
на пътя до съоръженията е най-малко 5,5 m.
Чл. 413. (1) Вътрешнозаводските пътища 
се проектират на разстояние от 5 до 35 m от 
технологичните инсталации, като се осигурява 
достъп до тях.
(2) Пътните съоръжения и мостове се 
предвиждат от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
Чл. 414. (1) Колоните на стоманени етажерки 
за ГГ, ЛЗТ и ГТ, както и колоните на стомане-
ните конструкции, върху които са разположени 
технологични апарати и съоръжения в произ-
водствените сгради от категории по пожарна 
опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, се проектират с 
огнеустойчивост R60, а хоризонталните носещи 
елементи – с огнеустойчивост R30.
(2) Площадките под етажерките се проекти-
рат с околовръстен борд с височина най-малко 
0,3 m или със затворена канавка на разстояние 
най-малко 0,5 m от изпъкващите части на 
етажерката.
(3) Апаратите, съдържащи леснозапалими 
и горими течности и втечнени горими газове, 
се монтират на плътни негорими площадки, 
оградени с борд с височина най-малко 0,15 m.
Чл. 415. Не се изпълнява огнезащита на 
стоманените етажерки и на стоманени кон-
струкции в сградите, върху които е разположена 
апаратурата, при условие че са предвидени 
автоматични пожарогасителни инсталации.
Чл. 416. Площадките под апаратите и съо-
ръженията се проектират с наклони за осигу-
ряване на отвеждането на разлетите продукти в 
промишлената канализация и с приспособления 
за измиване.
Чл. 417. (1) За инсталациите за електро­
обезводняване и електрообезсолявяне на нефт 
се допускат електродехидратори на групи с 
обща вместимост до 2400 m3.
(2) Разстоянието между електродехидра-
торите е равно най-малко на диаметъра им, 
между групите електродехидратори – най-мал-
ко два диаметъра, но не по-малко от 10 m, а 
разстоянието до сградите и инсталациите – не 
по-малко от 15 m. Групата електродехидратори 
се проектира в обваловка с обем, изчислен за 
поемане вместимостта на най-големия елек-
тродехидратор.
Чл. 418. Тръбните пещи за нефт, нефтопро-
дукти и горими газове се предвиждат с инста-
лации за продухване на серпентините с пара 
и се ограждат с парни завеси.
Чл. 419. (1) Помещенията на експлозив-
ноопасни помпени и компресорни станции се 
проектират отделени помежду им и от други 
помещения със стени, изпълнени от строителни 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2, с огнеустойчивост EI (REI) 150 и със 
самостоятелни изходи навън.
(2) Местата на преминаване на тръбопрово-
дите през стени и покрития се уплътняват при 
спазване на изискванията по чл. 17.
Чл. 420. Пещите и апаратурите на техноло-
гичните инсталации, работещи под налягане, 
се предвиждат с приспособления за освобож-
даването им от продуктите в аварийни резер-
воари, които се изчисляват така, че да поемат 
вместимостта на най-големия апарат.
Чл. 421. (1) Разстоянието от строежите от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф5.1 до аварийните резервоари се приема както 
за технологично оборудване, разположено извън 
сградата, съгласно табл. 40 и 41.
(2) Разстоянието от апаратурата на външ-
ните инсталации до аварийните резервоари не 
се нормира, като резервоарите се разполагат 
извън габаритите на етажерките.
Чл. 422. Температурата на всички тъмни 
и вискозни нефтопродукти, постъпващи през 
хладниците в резервоарите за съхраняване, е 
не повече от 130 °С.
Чл. 423. Факелът за открито изгаряне на 
изхвърления газ се проектира при спазване на 
следните изисквания:
1. територията около вертикалната тръба на 
факела с радиус 50 m се подравнява и огражда 
с телена или с друг вид негорима ограда;
2. газопроводите от инсталацията до верти-
калната тръба на факела се предвиждат върху 
подпори, изпълнени от строителни продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с 
приспособления срещу попадането на кондензат 
във вертикалната тръба, с огнепреградител и с 
байпасна линия с огнепреградител.