Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 19

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  19
(3) Средствата и системите за комуникация
на съоръженията по ал. 1 и 2 трябва да се нами-
рат в състояние на готовност и да се проверяват
периодично, а документацията да се поддържа
в актуално състояние.
Раздел II
Конструкция и характеристики на активна-
та зона
Чл. 41. (1) Активната зона и свързаните с
нея система на контура на топлоносителя на
реактора, управляващи и защитни системи за
безопасност трябва да бъдат проектирани със
съответни запаси за предотвратяване на над-
хвърлянето на установените проектни предели
за повреждане на топлоотделящите елементи
във всички експлоатационни състояния и про-
ектни аварии с отчитане на:
1. проектните режими и тяхното протичане;
2. топлинното, механичното и радиацион-
ното увреждане на компонентите на активна-
та зона;
3. физико-химичното взаимодействие меж-
ду материалите на активната зона;
4. граничните стойности на топлотехничес-
ките параметри;
5. вибрациите и термичните цикли, умората
и стареенето на материалите;
6. влиянието на примесите в топлоносителя
и радиоактивните продукти на делене върху
корозията на обвивките на топлоотделящите
елементи;
7. въздействието на радиационните и други
фактори, които влошават механичните харак-
теристики на материалите на активната зона и
целостта на обвивките на топлоотделящите
елементи.
(2) В проекта трябва да бъдат определени
пределите за повреждане на топлоотделящите
елементи (по количество и степен на повреж-
дане) и свързаните с тях нива на радиоактив-
ност на топлоносителя по реперни изотопи.
Чл. 42. За осигуряване на безопасно спира-
не на реактора, поддържането му в подкри-
тично състояние и отвеждане на топлината ак-
тивната зона и свързаните с нея вътрешни ком-
поненти, разположени в корпуса на реактора,
трябва да бъдат проектирани и монтирани така,
че да издържат на статичните и динамичните
натоварвания, които могат да възникнат при
всички експлоатационни състояния, проектни
аварии и отчитаните в проекта въздействия
вследствие на външни събития.
Чл. 43. (1) Активната зона и нейните еле-
менти, които влияят на реактивността, трябва
да бъдат проектирани така, че всички измене-
ния на реактивността, предизвикани от орга-
ните за регулиране и ефектите на реактивност
да не водят до повреждане на топлоотделящи-
те елементи над установените проектни пре-
дели и до повреждане границите на контура на
топлоносителя на реактора при всички екс-
плоатационни състояния и проектни аварии.
(2) В проекта трябва да бъде доказано, че
при проектни аварии, свързани с бързо въвеж-
дане на положителна реактивност, не се пре-
вишава специфичната прагова енергия за раз-
рушаване на топлотделящите елементи за все-
ки момент от кампанията и се изключва сто-
пяване на гориво, като се осигурява въвеждане
на органите за регулиране, а за надпроектни
аварии са определени условията, при което е
възможно разтопяване на гориво или преви-
шаване на специфичната прагова енергия за
разрушаване на топлоотделящите елементи.
(3) При всички проектни аварии и при над-
проектните аварии по чл. 14, ал. 2 измененията
в геометрията на активната зона трябва да бъ-
дат ограничени по такъв начин, че да бъдат
осигурени условия за дълговременно охлажда-
не на ядреното гориво.
(4) Стойностите на коефициентите на реак-
тивност по специфичен обем на топлоносите-
ля, температура на топлоносителя и горивото и
по мощност на реактора трябва да бъдат отри-
цателни в целия диапазон на изменение на па-
раметрите на контура на топлоносителя на ре-
актора при всички експлоатационни състояния
и проектни аварии.
(5) С проекта трябва да бъде осигурено, че
възможностите за повторна критичност и за
изменения на реактивността след постулирани
изходни събития са сведени до минимум.
(6) Активната зона трябва да бъде проекти-
рана така, че да намалява необходимостта от
намеса на системата за управление на разпре-
делението, нивото и устойчивостта на неутрон-
ния поток в установените граници при всички
експлоатационни състояния.
Чл. 44. Активната зона на реактора и свър-
заните с нея система на контура на топлоно-
сителя на реактора, управляващи и защитни
системи за безопасност трябва да бъдат про-
ектирани по начин, който позволява изпита-
ния и инспектиране през целия период на ек-
сплоатация на ЯЦ.
Чл. 45. Честотата за значително поврежда-
не на активната зона при тежки аварии, опреде-
лена на базата на вероятностен анализ на безо-
пасността, трябва да бъде достатъчно по-ниска
от 10-5 събития на ЯЦ за година.
Чл. 46. Характеристиките на ядреното гори-
во, на конструкциите на реактора и на компо-
нентите на контура на топлоносителя на реакто-
ра (включително на системата за очистване на
топлоносителя) с отчитане на работата на дру-
гите системи трябва да изключват образуването
на вторични критични маси при тежки аварии.
Чл. 47. Топлоотделящите елементи и касе-
ти с отчитане на неточностите на данните, прес-
мятанията и допуските при производството
трябва да бъдат конструирани така, че да из-
държат облъчването и условията в активната
зона в съчетание с всички неблагоприятни про-
цеси, които могат да настъпят при всички екс-
плоатационни състояния, като: