Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
Чл. 34. Активни и/или пасивни елементи от
въздушната мрежа се монтират върху стълб или
стена при спазване на следните изисквания:
1. елементите се разполагат в подходящи
кутии, осигуряващи защита от директен допир
и атмосферни влияния;
2. кутиите по т. 1 се монтират на височина не
по-малка от 2,50 m от земята;
3. мрежата има изградена заземителна ин-
сталация.
Чл. 35. Изграждането на въздушна мрежа
чрез укрепване на съобщителен кабел и/или
монтиране на активни и/или пасивни елементи
върху стълб или стена, които не са собственост
на далекосъобщителния оператор, може да бъде
извършено само след получено предварително
писмено съгласие от собственика на стената или
стълбовната конструкция.
Чл. 36. Разстоянието от повърхността на зе-
мята до въздушната мрежа се разрешава да над-
вишава 8 m.
Чл. 37. Разстоянието между опорите на въз-
душната мрежа е не по-голямо от 40 метра. При
пресичане на улица, път или неелектрифицира-
на железопътна линия разстоянието между
опорите е не по-голямо от 35 m.
Чл. 38. Разстоянието между въздушната
мрежа и окръжаващите я обекти се определя
съгласно БДС 3368-70 “Разстояния между въз-
душни и кабелни далекосъобщителни и радио-
транслационни линии и обкръжаващи ги обек-
ти” и БДС 2852-71 “Сближения и пресичания
на съобщителни линии с електропроводни
линии, електрифицирани железопътни ли-
нии, трамвайни и тролейбусни линии”, с из-
ключение на т. 2.1.8 от БДС 2852-71 за случа-
ите по чл. 33, ал. 3.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
КАБЕЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ИНСТАЛА-
ЦИИ В СГРАДИ
Чл. 39. В новостроящи се сгради съобщител-
ните кабели се изтеглят в предварително изгра-
дени канали съгласно инвестиционния проект.
Чл. 40. (1) Изпълнението на кабелна съоб-
щителна инсталация в съществуваща сграда се
извършва със съгласието на собственика, съ-
ответно—собствениците в етажната собстве-
ност, въз основа на представена проектна до-
кументация за монтажните работи, които ще
бъдат извършени.
(2) Съгласието по ал. 1 се дава еднократно
при първоначалното изграждане на кабелна
инсталация.
(3) Съгласието по ал. 1 се постига с обикно-
вено мнозинство, в съответствие с изисквания-
та на Правилника за управлението, реда и над-
зора в етажната собственост и се удостоверява
с протокол от общо събрание.
Чл. 41. (1) Кабелната съобщителна инста-
лация в сграда обхваща участъка от входното
устройство на сградата до абонатния разклони-
тел и за нея се издава разрешение за строеж по
реда на чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ, без одобряване
на инвестиционен проект, въз основа на проект-
ната документация по чл. 40, ал. 1.
(2) Линията, свързваща абонатния раз-
клонител с абонатния отклонител, с абонат-
ния контакт или директно с абонатното уст-
ройство, не представлява строеж по смисъла
на § 5, т. 38 от допълнителните разпоредби
на ЗУТ.
Чл. 42. Мрежи в сгради се изграждат чрез:
1. изтегляне на съобщителен кабел в пред-
видените за целта канали по чл. 39;
2. закрепване на съобщителен кабел върху
стените;
3. изтегляне на съобщителен кабел в тръба
под мазилката;
4. полагане на съобщителен кабел в профил за
кабелиране на сгради, закрепен върху стените.
Чл. 43. Не се разрешава изтегляне в една и
съща тръба на съобщителен кабел и силното-
ков кабел или на съобщителен кабел и радио-
транслационен кабел.
Чл. 44. Не се разрешава преминаване на съ-
общителен кабел през пожароопасни и взриво-
опасни помещения, както и през помещения с
агресивна среда.
Чл. 45. Допуска се съобщителни кабели да
преминават успоредно на отоплителна или га-
зова инсталация на разстояние не по-малко
от 0,30 m.
Чл. 46. (1) Въводите в сградите са подземни.
(2) Допуска се изграждане на въздушен въ-
вод в сгради в населени места с население до
3000 жители.
(3) Разстоянието от въздушния въвод на сгра-
дата до най-близкия стълб е не повече от 20 m.
Чл. 47. (1) Въводът в сграда с един вход е
един. При сгради с повече от един вход може да
се изграждат повече от един въвод.
(2) Въводите и входните устройства на сгра-
дата се изграждат на места, за които е осигурен
достъп на техническия персонал.
Чл. 48. Разстоянието между въвод на мрежа-
та и силнотоков кабел е не по-малко от 0,50  m.
Чл. 49. Отворът за въвеждане на съобщите-
лен кабел в сградата се предвижда на достъпно
място и възможно най-близко до входното уст-
ройство на сградата.
Г л а в а  п е т а
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪО-
РЪЖЕНИЯ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ-
ТЕ МРЕЖИ
Чл. 50. (1) Кабелни шахти се разполагат по
оста на подземната кабелна мрежа.
(2) Кабелни шахти се изграждат:
1. на праволинейни участъци от трасето;
2. при разклонение на трасето;
3. при изменение на посоката на трасето;
4. при преминаване по мостове, през реки и
други теренни препятствия.