Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 61

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
Чл. 17. При оценката на контролируемите 
параметри се спазват и следните общи изис-
квания:
1. предпазните парапети с цел обезопася-
ване срещу възможно падане се проектират 
с височина най-малко 1 m за обезопасяване 
срещу падане от височини до 12 m и с висо-
чина най-малко 1,10 m за обезопасяване срещу 
падане от височини над 12 m;
2. прозорците се проектират така, че да 
е възможно безопасното им почистване от 
вътрешната страна на помещението; за външ-
но почистване и поддържане на фасадите се 
предвиждат необходимите приспособления и 
оборудване;
3. осветлението на входните пространства, 
фоайета и коридори се свързва с аварийното 
осветление на евакуационните пътища; от-
критите комуникационни пътища, стъпала, 
площадки и др., които са в прилежащата 
територия на сградите, се предвиждат с но-
минална осветеност по тази наредба;
4. за всички части на сградите се преценя-
ват рисковете от травми и необходимостта от 
използването на указателни знаци, сигнали и/
или пиктограми, както и тактилни настилки;
5. за недопускане на изгаряния на хора от 
технологичното оборудване или сградните 
инсталации, които работят с температури над 
40 °C, се предвиждат подходящи топлинни 
изолации, предупредителни табели и/или 
трайни прегради за ограничаване на достъпа;
6. за безопасната експлоатация и поддържа-
нето на строежите и за недопускане настъп-
ването на аварийни събития от вътрешните 
сградни инсталации, натрупване на отровни 
или взривоопасни газове, наводнения или 
повреди на технологичното оборудване се 
предвижда сградите да се поддържат в съот-
ветствие с изискванията на част Б „Мерки 
за поддържане на строежа и срокове за из-
вършване на ремонти“ и част В „Указания 
и инструкции за безопасна експлоатация“ от 
техническия паспорт на сградата съгласно 
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите пас-
порти на строежите.
Раздел VІ
Защита от шум
Чл. 18. Контролируемите параметри, свър-
зани с удовлетворяването на основното из-
искване към строежите „Защита от шум“ 
и приложими за сградите за образование и 
наука, здравеопазване, култура и изкуства, 
са, както следва:
1. акустични характеристики на строежи-
те, в т.ч.:
а) индекс на изолация от въздушен и/или 
ударен шум;
б) време на реверберация; 
2. дневно и средноседмично ниво на екс-
позиция на шум в dBA;
3. ниво на шум – ден, вечер и нощ в dBA;
4. еквивалентно ниво на шума в dBA;
5. върхово ниво на звуковото налягане в 
dBС.
Чл. 19. (1) За оценка на контролируемите 
параметри за удовлетворяване на основното 
изискване към строежите „Защита от шум“ 
при проектиране, изграждане и есплоатация на 
сгради за образование и наука, здравеопазване, 
култура и изкуства се прилагат изисквания-
та на нормативните актове за показателите 
и граничните стойности за шум в околната 
среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти 
от шума върху здравето на населението, за 
ограничаване на вредния шум чрез шумоизо-
лиране на сградите при тяхното проектиране и 
за правилата и нормите при изпълнението на 
строежите по отношение на шума, излъчван 
по време на строителството.
(2) Преди въвеждането на сградите по ал. 1 
се извършват измервания за реализираните 
проектни експлоатационни показатели на 
контролируемите акустични параметри на 
строежа по отношение на следните параметри:
1. изолация от въздушен шум на стени, 
подове, врати и прозорци, в т.ч.:
а) индекс на изолация от въздушен шум 
R'w в dB;
б) приведена разлика в нивото на звуковото 
налягане Dn в dB;
2. изолация от ударен шум на подове; 
индекс на изолация от ударен шум L'nw в dB;
3. ниво на шум в помещенията от инже-
нерни и санитарно-технически съоръжения 
на сградите;
4. ниво на звуковото налягане Lp в dB в 
октавни честотни ленти от 63 до 8000 Hz;
5. ниво на шума L в dB(A);
6. време за реверберация.
(3) Минималните изисквания за изолация 
от въздушен шум на стени, подове/тавани, 
за изолация от ударен шум на подове и за 
нивото на шума от техническото оборудване 
(инженерни и санитарно-технически съоръ-
жения) се определят съгласно Наредба № 4 
от 2006 г. за ограничаване на вредния шум 
чрез шумоизолиране на сградите при тяхното 
проектиране и за правилата и нормите при 
изпълнението на строежите по отношение на 
шума, излъчван по време на строителството 
(ДВ, бр. 6 от 2007 г.).
(4) Методите за контрол и оценка на акус-
тичните параметри на изследваните сгради 
са съгласно приложение № 1. 
Раздел VIІ
Енергийна ефективност – икономия на енер-
гия и топлосъхранение
Чл. 20. (1) Контролируеми параметри, 
свързани с удовлетворяването на основното 
изискване към строежите „Енергийна ефектив-