Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 81

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  81   
III.7. Приключване на изпитването
За понижаване на налягането в изпитваните 
участъци, оценка/записване на резултатите от 
изпитването и визуална проверка на съедине­
нията между изпитваните участъци и същест­
вуващата захранваща система се изпълняват 
изискванията в I.4.5, I.4.6 и I.4.8. 
Приложение № 14
към чл. 243, ал. 3, чл. 282, ал. 4,
чл. 283, ал. 1, чл. 284, ал. 1
и чл. 287, ал. 2
Дезинфекция и промиване на съоръженията 
и елементите на водоснабдителните системи
1. Общи положения
Съоръженията, елементи на водоснабди­
телната система, съоръжения на пречиства­
телните станции за питейни води, водовземни 
съоръжения, черпателни и напорни резервоари, 
помпени станции, водопроводните мрежи и др. 
се дезинфектират в следните случаи:
– преди въвеждане в експлоатация;
– след периодично промиване;
– в случаите на замърсяване, когато има 
условия за възникване на развитие на болесто­
творни микроорганизми, както и при създаване 
на епидемиологична обстановка. 
Препоръчва се дезинфекцията на вътрешните 
повърхности (дъно и стени) на съоръжения и 
резервоари с големи обеми и проходими тръ­
бопроводи (с големи диаметри) да се извършва 
чрез нанасяне на слой разтвор чрез пръскане. 
Дезинфекцията се извършва задължително след 
механично почистване и промиване.
Съоръжения с по-малки обеми се дезин­
фекцират по традиционните обемни методи 
чрез напълването им с дезинфектиращ разтвор.
Нови и реконструрани водопроводи, както 
и такива след основен ремонт или основно 
обновяване, е необходимо да бъдат промити 
и дезинфекцирани.
Допустими са следните начини за дезин­
фекция:
· статичен начин с използване на питейна 
вода с добавяне на биоцид (дезинфектант);
· динамичен начин с питейна вода и доба­
вяне на биоцид (дезинфектант).
Водата, която се използва за промивка и 
дезинфекция, трябва да може да се подаде и 
изпусне с разрешение на ВиК оператора на 
водоснабдителната система и съответната ба­
сейнова дирекция, на територията на която се 
намира обектът при спазване на изискванията, 
свързани с опазването на околната среда.
2. Подготовка за дезинфекция
2.1. Избор на биоцид (дезинфектант)
Видът на биоцида (дезинфектанта) и начинът 
на дезинфекция на водопроводната система се 
определят в проекта. 
В случаите, в които за дезинфекция се из­
ползват биоциди на хлорна основа:
За определяне на необходимото количество 
биоцид се вземат предвид процентът на активния 
хлор в продукта, обемът на хлорирания участък 
от тръбопровода и приетата концентрация (доза) 
на активния хлор съгласно следната формула: 
 
2
,
където:
T – необходимaта маса на търговския про­
дукт, съдържащ хлор, като се вземат предвид 
5 % за загуби, kg;
D и l – съответно диаметърът и дължината 
на тръбопровода, m; 
K – приета концентрация (доза) на активен 
хлор, mg/l; 
А – процентът на активното вещество (хлор) 
в търговския продукт, %.
Методът на дезинфекция, концентрацията 
и контактното време се определят в съответ­
ствие с условията на издаденото разрешение на 
съответния биоцид. При определяне на метода 
за дезинфекция се вземат също така предвид 
качествените показатели на водата, възмож­
ностите за механизация и автоматизация на 
процесите, условията за съхраняване на био­
цидите, разходът на енергия и въздействието 
върху околната среда и човешкото здраве след 
съответна технико-икономическа обосновка.
Материал 
на тръбата
Класификация 
по отношение 
на налягането
PN
DN/OD
Налягане при предварително 
изпитване/време за поддържане
Основно изпитване 
(не се прави припомпване)
STP
bar
Time
h
налягане в 
началото
загуби на 
налягане
Δpmax
bar
време
h
PVC-O
20
> 400
25
12
25
≤ 0.2
1.5
PVC-O
25
≤ 150
30
12
30
≤ 0.2
1.5
PVC-O
25
> 150
≤ 400
30
12
30
≤ 0.2
1.5
PVC-O
25
> 400
30
12
30
≤ 0.2
1.5
PE80, 
PE100/RC
10/16
≤ 150
12/21
12
12/19
≤ 0.3
3
PE80, 
PE100/RC 
10/16
> 150
≤ 400
12/21
12
12/19
≤ 0.6
6
PE80, 
PE100/RC
10/16
> 400
12/21
12
12/19
≤ 1.2
12