Държавен вестник, бр. 77, 2013 г., стр. 83

БРОЙ  77	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  83  
на измервателните уреди по разход и да са в 
границите на допустимите грешки съгласно 
изискванията на приложимото законодателство; 
2. извършване на метрологичен контрол – пос­
ледващи проверки на средствата за измерване на 
природен газ (разходомери за газ и коригиращи 
устройства за обем) от лица, оправомощени от 
председателя на ДАМТН да извършват проверки 
в съответствие с периодичността на проверките, 
съгласно изискванията на приложимото законо­
дателство.
(5) Търговското измерване на пренесеното 
през мрежите количество природен газ до кли­
енти на територията на страната се извършва 
задължително на газоизмервателна линия, част 
от газопреносната мрежа и собственост на опе­
ратора на газопреносната мрежа, като това са 
единствените меродавни показания на средства 
за измерване. 
(6) Търговско измерване на пренесеното през 
мрежите количество природен газ от входни или 
до изходни точки на територията на страната 
може да бъде извършено и на газоизмервателна 
линия, която не е собственост на оператора и 
която е част от пряко присъединено съоръжение 
към преносната мрежа, само в случаите, когато 
операторът не разполага с действащо в момента 
средство за измерване в тази точка и собственикът 
на измервателната линия е осигурил на опера­
тора безпрепятствен достъп до измервателните 
и регулиращите уреди на пряко присъединеното 
съоръжение. 
(7) В случаите по ал. 6 правата на оператора 
се уреждат със споразумение за оперативно взаи­
модействие (приложение № 3). При неизпълнение 
на задълженията по споразумението, както и при 
липса на споразумение, операторът има право 
да преустанови газоподаването от или към това 
съоръжение по всяко едно време с принудително 
спиране на газовия поток. 
(8) Измерването на количествата природен 
газ се извършва в обемни единици m³ (кубически 
метри) при стандартни условия – температура 
20 °С и абсолютно налягане 0,101325 МРа, и се 
изразява в енергийни единици MWh.
(9) Търговската единица, използвана за отчи­
тане на фактическия пренос на газ, се изразява 
в стандартни кубически метри или в MWh, а за 
резервиране на капацитет се изразява в MWh на 
денонощие или в кубически метри на денонощие.
Раздел VІ
Технически правила за оперативно управление
Чл. 6. (1) Съгласно чл. 185 ЗЕ централизира­
ното оперативно управление, координирането и 
контролът на режима на работа на газопренос­
ната мрежа се осъществяват от оператора на 
газопреносната мрежа чрез звено за оперативно 
управление.
(2) Дейностите, свързани с оперативното уп­
равление, се осъществяват от главно диспечерско 
управление (ГДУ) на оператора на газопреносната 
мрежа чрез централна диспечерска служба (ЦДС) 
и районни диспечерски служби.
(3) ГДУ гарантира сигурен, надежден и ефекти­
вен пренос на газ през газопреносните мрежи при 
отчитане изискванията за цялостен интегритет на 
всяка от мрежите и работи в тясна координация 
с диспечерските центрове на другите оператори.
(4) Дейността на ГДУ обхваща изпълнението 
на следните основни задачи:
1. определяне на експлоатационните изисква­
ния на мрежите по отношение гранични вели­
чини на налягане, температура, поток, качество 
на природния газ, гранични експлоатационни 
показатели на компресорните станции така, че 
да се гарантира надеждност, качество и цялост 
на газопреносните мрежи;
2. определяне на размера по видовете капацитет 
на входните и на изходните точки, който може 
да се предложи на ползвателите на мрежите, 
съгласно разработена методика, като взема под 
внимание целостността и експлоатационните 
изисквания на мрежите; методиката за изчис­
ление на капацитета се публикува на интернет 
страницата на оператора: 
3. определяне на работните режими на газо­
преносните мрежи чрез:
а) разработване на схемите на работа на газо­
преносните мрежи, отговарящи на необходимата 
степен на сигурност и минимални загуби, като 
изчислява потокоразпределението в съответствие 
с подадените заявки;
б) разработване на диспечерски график за 
работа на компресорните станции, газоизмерва­
телните и регулиращи станции, в т.ч. график за 
налягане в контролни точки, който се изпълнява 
съвместно от ЦДС и РДС;
в) определяне настройките и режима на ра­
бота на средствата за регулиране на налягането 
и потока;
4. управление на потоците газ, пренасяни по 
мрежите в реално време и отчитане в непрекъснат 
режим изпълнението на техническите параметри 
по сключени договори за пренос, технологичните 
разходи за собствени нужди на оператора с цел 
поддържане на физическия баланс на мрежите; 
5. предприемане на мерки за недопускане на 
нива на лайнпека, близки до граничните стой­
ности в случаите на физически дисбаланс на 
газопреносните мрежи, като: ограничаване или 
спиране на подаването на газ в системата от 
определени входни точки; изтегляне на допъл­
нителни количества в една или няколко входни 
точки; ограничаване или спиране преноса на 
газ до една или няколко изходни точки; пренос 
на по-големи количества до определени изходни 
точки (на междусистемна свързаност) на съот­
ветната мрежа; 
6. контрол за коректността на данните по 
измерването на количеството и качеството на 
газа, както и за недопускане на дебаланси по 
мрежите, включително предприемане на действия 
за ограничаване на дебалансите, при отчитане 
на необходимия минимален мощностен и енер­
гиен резерв;
7. предоставяне на информация и даване на 
разпореждания на клиентите (ползвателите) на 
мрежите и на присъединените към мрежите кли­
енти на природен газ, които притежават и/или 
управляват пряко присъединено съоръжение към