Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 50

СТР.  50	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 236. (1) В тази глава са определени 
изискванията към електрическите уредби и 
инсталации с оглед осигуряване на пожарната 
им безопасност.
(2) За осигуряване на пожарната безопас-
ност на електрическите уредби и инсталации 
освен изискванията на тази наредба се прила-
гат и изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. 
за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 
91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.) 
и на Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на електрически 
уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; 
попр., бр. 79 и 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 14 
от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 
2006 г.).
Чл. 237. За електрическите уредби и ин-
сталации в строежи от всички класове на 
функционална пожарна опасност се определят 
следните три групи опасности:
1. първа група – „Нормална пожарна опас-
ност“;
2. втора група – „Повишена пожарна опас-
ност“;
3. трета група – „Експлозивна опасност“.
Чл. 238. Помещенията, сградите, откритите 
съоръжения или части от тях се класифици-
рат като места с определена група по чл. 237 
в зависимост от прилаганите технологични 
процеси, използваните продукти и възможните 
емисии на газове, пари, аерозоли или прахове, 
които в смес с въздуха горят или предизвикват 
експлозии.
Чл. 239. (1) Комутационни апарати (ключо-
ве, превключватели и щепселни съединения), 
разклонителни кутии, фасунги, осветители и 
др. се предвиждат върху и в конструкции и 
поставки, изпълнени от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Елементите на електрическите инста-
лации по ал. 1 може да се предвиждат върху 
и в конструкции и поставки, изпълнени от 
продукти с класове по реакция на огън В,С,D, 
E и F, при условие че под и/или около тях 
са поставени подложки от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2 и с дебелина 
най-малко 10 mm.
Чл. 240. Не се разрешават проектиране на 
комутационни апарати в самостоятелни обо-
собени витрини на магазини и др., изпълнени 
от продукти с класове по реакция на огън D, 
E и F, или за витрини, изпълнени от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
с изложени горими стоки.
Чл. 241. Не се разрешава преминаване на 
главни електрически линии за осветление на 
зали и други помещения с места за повече от 
100 човека през сцената.
Чл. 242. (1) Разрешава се електрически 
захранващи линии да преминават през кон-
струкциите на сцени, изпълнени от продукти 
с класове по реакция на огън D, Е и F, при 
условие че захранващите линии са с метална 
броня или са положени в тръби с клас по ре-
акция на огън не по-нисък от А2.
(2) За полагането на електрически захранва-
щи линии през или върху строителни продукти 
с топлоизолационни и/или звукоизолационни 
свойства и с класове по реакция на огън В, 
С, D, E и F се предвиждат тръби с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
Чл. 243. Евакуационното и аварийното 
осветление, както и светлинната и звуковата 
сигнализация се проектират при спазване на 
изискванията по глава седма.
Чл. 244. (1) Всички тръбопроводи, инстала-
ции, апарати и съоръжения за пожароопасни и 
експлозивоопасни течности, газове и прахове се 
заземяват най-малко на две места, максимално 
отдалечени едно от друго.
(2) За резервоари за ГГ, ЛЗТ и ГТ, за автомо-
билни и железопътни цистерни, наливно-излив-
ни естакади, тръбопроводи, железопътни линии 
в района на естакади и за сгради и съоръжения 
в района на складове за газове, леснозапалими 
и горими течности се предвижда защита от 
мълнии, статично електричество, блуждаещи 
токове и електрохимична корозия.
Раздел II
Първа група „Нормална пожарна опасност“
Чл. 245. (1) Помещенията, сградите, откри-
тите съоръжения или части от тях, в които 
се използват, произвеждат или съхраняват 
горими материали в ограничени количества 
и вероятността за възникване на високоенер-
гиен източник на запалване е минимална, се 
отнасят към местата от първа група „Нормал-
на пожарна опасност“, наричани за краткост 
„непожароопасни места“.
(2) Електрическите уредби и инсталации 
в местата по ал. 1 се проектират в нормално 
изпълнение при спазване на изискванията на 
нормативните актове по чл. 236, ал. 2.
Чл. 246. (1) Корпусите на електрически табла 
в строежи от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1 се изпълняват от продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Корпусите на електрически табла в стро-
ежи от подкласове на функционална пожарна 
опасност Ф1.3 и Ф1.4 се изпълняват от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от В.
(3) За строежи от подкласове на функционал-
на пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2, както и за 
помещения от всички класове на функционална 
пожарна опасност, предназначени за повече от 
100 човека, се използват задължително автома-
тични електрически прекъсвачи за защита от 
претоварване и срещу къси съединения.