Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
(2) Фундаментите на помпите се проекти-
рат на височина от пода не по-малка от 0,2 m.
Чл. 73. Допуска се директно водочерпене
с помпа от захранващия водопровод, при ус-
ловие че:
1. гарантираният напор в началото на сград-
ното водопроводно отклонение при водочерпе-
не е над 50 kPa;
2. на смукателя на помпите е предвиден елек-
троконтактен манометър, изключващ помпе-
ната станция при напор под 50 kPa;
3. изчерпваният дебит не променя скоростта
на водата в уличния водопровод с повече от
0,15 m/s;
4. хидравличният удар при внезапно спиране
на помпата не надвишава 100 kPa.
Чл. 74. Помпените помещения и тяхното
оборудване се проектират при спазване на изис-
кванията за проектиране на помпени станции
на водоснабдителните системи.
Чл. 75. (1) Подът на работното помещение
на помпената станция се проектира с наклон от
1 до 2 % към подовите сифони или отводнител-
ните водоприемни шахти.
(2) При кота на подовите сифони, по-ниска
от котата на хоризонталния клон на сградната
канализационна инсталация, или при максимал-
но водно ниво в канализационния клон от кана-
лизационната мрежа на урбанизираната тери-
тория се предвижда събирателна шахта с авто-
матизирано изчерпване на събраната техноло-
гична отпадъчна вода.
Чл. 76. Помпите се избират и оразмеряват
така, че работната им характеристика да съот-
ветства на характеристиката на водопроводна-
та инсталация при оразмерителните условия.
Чл. 77. Помпите се проектират с ръчно и
автоматично управление, като се предвиждат
възможности за:
1. електромеханично отваряне на спирател-
ните кранове на обходните клонове около во-
домерния възел едновременно с включването
на помпи за пожарни и аварийни нужди;
2. автоматично изключване на циркула-
ционните помпи при недостатъчен воден
напор и недостатъчна температура на топло-
носителя.
Чл. 78. (1) Помпите към черпателния резер-
воар се проектират естествено залети.
(2) Допуска се проектиране и на незалети
помпи, при условие че е предвидено устройство
за автоматичното им заливане или когато те са
самозасмукващи.
Чл. 79. (1) Към помпената група с резервни
помпи, черпещи вода от резервоари, се пред-
виждат най-малко два смукателя.
(2) Всеки смукател се оразмерява за целия
оразмерителен дебит.
(3) Помпите от всяка зона се проектират със
самостоятелни смукатели.
Чл. 80. (1) На тласкателя на всяка помпа се
проектират възвратна клапа, спирателен кран
и контактен манометър, а при доказана необ-
ходимост—и устройство, предотвратяващо хид-
равличен удар.
(2) На смукателя на всяка помпа се предвиж-
дат спирателен кран и контактен манометър.
(3) Смукателят и тласкателят на помпа, чер-
пеща вода директно от захранващия водопро-
вод, се свързват с обходна тръба, на която се
предвиждат спирателен кран, възвратна клапа
и автоматика.
Чл. 81. При инсталации с периодичен режим
на работа автоматичното управление на цирку-
лационните помпи за гореща вода за битови
нужди се проектира за осигуряване на норми-
раната температура на водата в местата на во-
дочерпене при започване на работа.
Чл. 82. (1) Параметрите на работната помпа
(работната помпена група) се определят еднов-
ременно с останалите елементи на водопровод-
ната инсталация.
(2) Водопроводни инсталации без регулира-
щи (изравнителни) обеми се оразмеряват за мак-
сималното секундно водно количество.
(3) Оразмерителният дебит на работната
помпа (qп) в l/s към хидрофори или резервоа-
ри—часови изравнители, се определя по фор-
мулата:
qп = Кнад Ч qмакс. ч,
(2)
където Кнад е коефициент на надеждност, който
се приема от 1,05 до 1,10.
Раздел II
Резервоари
Чл. 83. (1) Черпателните резервоари, хидро-
форите с помпи с директно водочерпене или с
черпателен резервоар, високо разположените
напорни резервоари или компактните уредби с
мембранен съд се проектират при необходимост
от регулиране на водното количество, постъп-
ващо от водоснабдителната мрежа на урбани-
зираната територия към сградните водопровод-
ни инсталации.
(2) Високо разположени напорни резервоа-
ри се проектират при доказана целесъобразност
в зависимост от конкретните условия.
Чл. 84. (1) Регулиращият обем за питейно-
битови и производствени нужди (без пожарни и
аварийни нужди) на хидрофорите (Vрег) в m3 се
определя по формулата:
4n
q
K
=
V
п
опт
рег
,
(3)
където:
qп
е дебитът на помпата (помпената
група), m3/h;
Копт
— коефициентът на оптимизиране;
n
— броят на включванията на пом-
пите за 1 h.