Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 51

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Чл. 257. Изгасването на факела в пещта при
разпалване на котел трябва незабавно да за-
действа защитата за изключване на разпал-
ващите горелки. Повторно разпалване се раз-
решава само след вентилиране на пещта и при
спазване на експлоатационната инструкция.
Чл. 258. При експлозия в прахоприготвяща
система, пещ или газоход на котел незабавно се
прекратяват:
1. подаването на въглищен прах в пещта;
2. всяка работа и бригадите се извеждат от
зоната на експлозията.
Чл. 259. Забранява се при обдухване на наг-
ревни повърхности на котел:
1. едновременното обдухване и изпускане на
сгурия или пепел от бункерите;
2. продължаването на обдухването при из-
тичане на газове и пепел през отворите за об-
духване.
Чл. 260. Забранява се при ръчно отстранява-
не на сгурия/пепел:
1. работещият да застава срещу отвора на
сгурен и пепелен бункер при отваряне на зат-
вора му;
2. да се работи при пускане и спиране на
мелнична система.
Раздел II
Работа в котелна уредба
Чл. 261. Работата в котелна уредба при не-
работещ котел се извършва след:
1. изолиране от въздействието на енергоно-
сители и димни газове;
2. вентилиране и охлаждане на горивната
камера и газохода на котела и вземане на проби
за вредни и горими газове;
3. изолиране с времена плътна стена от об-
щия газоход с други котли;
4. прекъсване на електрозахранването на
мелници, димни и въздушни вентилатори;
5. почистване на котелната уредба от шлак,
пепел и остатъци от гориво.
Чл. 262. Забранява се извършване на работа
вътре в котел:
1. без предвиденото в наряда обезопасяване
на котела и спомагателните съоръжения и без
поставяне на съответните табели, посочени в
приложение № 7;
2. при температура в горивната камера и
газохода, по-висока от 60 °С;
3. престой на хора за повече от 20 min при
температура 50—60 °С ;
4. при опасност от падане на сгурия, изола-
ция, тухли, пепел и др. в горивната камера или
газохода.
Чл. 263. При работа в горивна камера на
котел/газоход се изисква:
1. електрическите инструменти да са от клас I
(със зануляване/защитно заземяване) или от
клас II (с двойна изолация);
2. пневматичните инструменти да се включ-
ват през спирателен вентил;
3. преносимите лампи да са за напрежение
12 V;
4. висящите стълби да са предварително из-
питани с товар, превишаващ номиналния;
5. работещите да ползват предпазни рамен-
но-бедрени колани, осигурително въже и про-
тивопрашни маски;
6. при едновременна работа на хора, нами-
ращи се на коти една под друга, да е осигурена
защита на работещите на по-ниската кота;
7. периодично да се прекратява работата и
извършва пълно вентилиране на горивната ка-
мера/газохода;
8. изгражданите скеле и площадки да са ораз-
мерени за съответните товари и приети от ко-
мисия, назначена от работодателя.
Чл. 264. Преминаването на работещите в
горивната камера и газохода на котел по горе-
ща сгурия и пепел се извършва по положени
дъски (талпи).
Чл. 265. (1) Разрешава се работа в барабани
или колектори на котел или по сепаратори на
правотокови котли при температура не по-ви-
сока от 45 °С и осигурена вентилация.
(2) Работата по ал. 1 се извършва най-мал-
ко от трима работници, един от които е наб-
людаващ.
Чл. 266. След киселинна промивка на котел
или на елементи от него преди допускане до
работа се измерва концентрацията на водород
и се проверява за вредни газове. Концентраци-
ята на водорода не трябва да е по-голяма от 2 %.
Чл. 267. (1) Ремонтните работи на въртящи
се механизми—помпи, вентилатори, димни и
мелещи вентилатори, мелници и др., се извър-
шват с наряд.
(2) Обезопасяването на електрозадвижва-
нето на въртящите се механизми се извършва
от оперативния персонал на електрическия
цех/звено.
Чл. 268. Работата в димосмукателен/възду-
шен вентилатор, свързан с работещ газоход/
въздуховод, се извършва само при плътно зат-
варяне на газохода към вентилатора.
Раздел III
Електрофилтри
Чл. 269. (1) Огледи и работи с влизане в кор-
пуса на електрофилтър се извършват само с
наряд най-малко от трима души, единият от
които е с четвърта квалификационна група.
(2) Преди започване на работата по елект-
рофилтъра се:
1. изключват токоизправителните агрегати
на всички полета на електрофилтъра;
2. поставят заземителни устройства на агре-
гатите, кабелите и изолаторите към коронира-
щите електроди;
3. отварят всички люкове, вкл. и на дъното,
и се вентилира електрофилтърът;
4. почистват и ако се налага, измиват поле-
тата и бункерите под тях.