Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  33
на обемна концентрация на радон се дължи 
на кратност на въздухообмена, по-ниска 
от 0,3 h-1; в този случай увеличението на 
кратността на естествения въздухообмен се 
осигурява чрез създаване на допълнителни 
вентилационни отвори, разположени в по-
ниските части на сградата в подземния и 
полуподземния етаж, или чрез по-ефективно 
решение за вентилация с осигуряване на 
надналягане; 
3. уплътняване на тавана на контактния 
етаж, отдалечен от обитаемото пространство, 
или тавана на кухо пространство, осигуряване 
на по-голяма кратност на въздухообмена в 
тези етажи и уплътняване на врати, които 
водят до тях от други части на сградата;
4. инсталиране на системи за вентилация 
на почвата, за които не се налага разруша-
ване/подмяна на пода на контактния етаж;
5. проектиране и изпълнение на принуди-
телна общообменна вентилация с необходи-
мата кратност и въздухообмен или монтиране 
на локални децентрализирани вентилационни 
агрегати/устройства за осигуряване на пресен 
въздух и надналягане. 
(3) Ефективността на мерките по ал. 1 
може да се оцени с последващо измерване. 
В случай че предприетите мерки не са дос-
татъчно ефективни, възложителят може да 
предприеме изпълнение на една или комби-
нация от няколко мерки по чл. 39. 
Чл. 39. (1) За съществуващи сгради от 
група Б се прилага една или комбинация 
от следните мерки: 
1. увеличаване на кратността на въздухо-
обмена чрез инсталиране на принудителна 
вентилация съгласно приложение № 7 в 
комбинация с изпълнение на всички кон-
тактни конструкции от поне 3-та категория 
на въздухоплътност; 
2. монтаж на система за вентилация на 
почвата под сградата, както е посочено в 
приложение № 3, в комбинация с изпълне-
ние на всички контактни конструкции от 
поне 3-та категория на въздухоплътност; при 
техническа възможност системите за венти-
лация на почвата се проектират, без да се 
извършва подмяна на пода на контактната 
повърхност; 
3. изменение на контактната конструк-
ция до 1-ва категория на въздухоплътност в 
комбинация със система за вентилация на 
почвата или с вентилационен слой в контакт-
ната конструкция – при сгради с обитаемо 
пространство в контактния етаж, където е 
необходимо решаване на проблем с влага-
та или където системата за вентилация на 
почвата е неефективна поради ниска газова 
пропускливост на почвата;
4. мерки, приложими за кухо пространство, 
съгласно приложение № 6 – за сгради с етаж в 
контактната зона без обитаемо пространство 
или в комбинация с изграждането на систе-
ми за вентилация на почвата, за които не се 
налага разрушаване или подмяна на пода; 
5. мерки, приложими за кухо пространство 
до редуциране на обемната концентрация 
на радон в кухото пространство, съгласно 
приложение № 5, както и чрез промяна на 
повърхността на терена, когато ОКР възпре-
пятства потока на въздух нагоре от почвата. 
(2) Мерките по ал. 1 се изпълняват в 
комбинация с уплътняване на пътищата на 
проникване на радон в помещенията – пук-
натини, отвори за сградни инсталации в 
контактната конструкция съгласно прило-
жение № 8.
Чл. 40. (1) При проектиране на коригира-
щи мерки в съществуващи сгради от група В 
се изпълняват мерките в чл. 38 и 39, като се 
спазват следните допълнителни изисквания:
1. принудителната вентилация, предназна-
чена за намаляване на обемната концентра-
ция на радон в сградата, не трябва да работи 
с кратност на въздухообмена, по-голяма от 
1,5 h-1, и не повече от 8 часа на ден;
2. системата за вентилация на почвата 
се изпълнява със смукателно-изпускателни 
компоненти с възможно най-голяма ефек-
тивна площ; смукателните въздуховоди се 
изпълняват с по-голям брой изпускателни 
отвори;
3. вентилационното ниво в контактната 
конструкция трябва да се изпълни с прину-
дителна вентилация в режим на подналягане.
(2) Когато се предвижда изменение на 
контактната конструкция до 1-ва категория за 
въздухоплътност, хидроизолацията, устойчи-
ва на проникване на радон, се изпълнява по 
цялата повърхност, включително под стените. 
В случай че това е технически невъзможно 
за изпълнение, се оценяват последствията 
от нарушаване целостта на изолацията вър-
ху ефективността на коригиращите мерки 
за защита от радон и върху състоянието 
на влажност на стените. В тези случаи се 
проектират технически решения съгласно 
приложение № 2.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ЗАЩИТА НА СГРАДИ ОТ РАДОН ВСЛЕД-
СТВИЕ ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ 
МАТЕРИАЛИ
Чл. 41. (1) Защитата на нови и същест-
вуващи сгради от радон вследствие гама-
лъчение от строителни продукти се постига 
чрез продукти, в които съдържанието на 
естествени радионуклиди не превишава мак-
симално допустимите стойности на индекса 
на специфична активност I, [-], съгласно 
приложение № 2 на Наредба № 25 от 2005 г.