Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 8

С Т Р .  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
11. документи за отчуждаване на необходи-
мите земни площи по трасето на линията, съг-
ласувани със съответните органи.
Чл. 69. При въвеждане на ВЛ в експлоатация
или при включване след основен ремонт или
реконструкция трябва да се извършват сфази-
ровка и изпитвания в обем съгласно Наредбата
за устройство на електрическите уредби.
Чл. 70. (1) По дължината на ВЛ, които пре-
минават през ненаселени места, трябва да се
осигури охранявана зона във вид на ивица, чи-
ито граници са прави, успоредни на оста на
линията, и отстоят от крайните проводници на
следните разстояния:
1. за ВЛ с напрежение до 20 kV вкл.—10 m;
2. за ВЛ с напрежение до 35 kV вкл.—15 m;
3. за ВЛ с напрежение до 110 kV вкл.—20 m;
4. за ВЛ с напрежение до 220 kV вкл.—25 m.
(2) Забранява се в ивицата по ал. 1 да се из-
вършват строителни и изкопни работи, да се
складират материали, да се поставят временни
съоръжения, да спират (гарират) машини и
механизми, а също да се извършват селскосто-
пански работи с високогабаратни машини (с
височина над 4 m) без съгласуване с организа-
цията, която експлоатира ВЛ.
(3) Административните ръководства на пред-
приятията, които експлоатират ВЛ, трябва да
вземат мерки и да не допускат без тяхно съгла-
сие да се работи в охраняваната зона, да се скла-
дират строителни и други материали, да се из-
граждат временни съоръжения и сгради, да
спират (гарират) машини и съоръжения, както
и да се изпълняват селскостопански работи с
високогабаритни машини (с височина над 4 m).
Чл. 71. Не е задължително да се изсича про-
сека под ВЛ, които преминават над овощни
градини и паркове, когато височината на дър-
ветата не надвишава 4 m. Разстоянието от най-
ниския проводник на електропровода до коро-
ните на дърветата не трябва да е по-малко от:
1. 2 m—за ВЛ с напрежение до 20 kV;
2. 3 m—за ВЛ с напрежение от 35 до 110 kV;
3. 4 m—за ВЛ с напрежение 220 kV.
Чл. 72. Административните ръководства на
предприятията (организациите), които експло-
атират ВЛ, трябва периодично да уведомяват и
инструктират (преди започване на полската
работа) съответните общински органи, земедел-
ските стопанства, предприятията и организа-
циите, през чиито територии преминават ВЛ,
да спазват строго изискванията на норматив-
ните актове по безопасност на труда по отно-
шение на охраняваната зона на линиите.
Чл. 73. Хоризонталните разстояния между
крайните проводници на ВЛ и най-изпъкнали-
те части на сградите и съоръженията при мак-
симално отклонение на проводниците не тряб-
ва да бъдат по-малки от:
1. за ВЛ с напрежение до 20 kV вкл.—2 m;
2. за ВЛ с напрежение 35—110 kV вкл.—4 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV—5 m.
Чл. 74. (1) Трасетата на ВЛ трябва перио-
дично да се почистват и израсналите дървета да
се кастрят.
(2) Административните ръководители на
предприятията (организациите), които експло-
атират ВЛ, задължително осигуряват поддър-
жане на широчината на просеките им съобраз-
но изискванията на наредбата, като своевремен-
но изсичат отделните дървета, които застраша-
ват с падането си проводниците на ВЛ, и след
това уведомяват организацията, чиято собстве-
ност е насаждението.
(3) Дърветата трябва да се изсичат и кастрят
при изключена от напрежение ВЛ.
Чл. 75. Движението на машини и механиз-
ми (строителни, селскостопански и пр.), а също
превозването на съоръжения, конструкции и
други товари под ВЛ се допускат само в случа-
ите, когато височината на машините, механиз-
мите и товарите не е по-голяма от:
1. 5 m—при придвижване по шосе;
2. 3,5 m—при придвижване по черен път и
извън пътя.
Чл. 76. Разстоянието от най-ниския провод-
ник на електропровода при най-голям провес
до повърхността на земята в населени местнос-
ти трябва да бъде не по-малко от 7 m—за ВЛ до
110 kV, и от 8 m—за ВЛ с напрежение 220 kV.
Чл. 77. На стълбовете на ВЛ трябва да се пос-
тавят и поддържат в изправност следните знаци:
1. номер на стълба и годината на строежа—
на всички стълбове;
2. номер на ВЛ или условното є наименова-
ние—на всички стълбове по трасето на успоред-
но разположените ВЛ и на всички стълбове, ко-
ито носят по две или повече тройки проводници;
3. означения на местата на транспозиции-
те—за ВЛ с напрежение 35 kV и по-високо;
4. на всеки от стълбовете на ВЛ—предупре-
дителни надписи или табелки “Високо напре-
жение! Опасно за живота!” на височина от 2,5
до 3 m от земята.
Чл. 78. Металните стълбове и металните
части на стоманобетонните и дървените стъл-
бове се покриват периодично с боя, устойчива
на атмосферните влияния, а основите на пояси-
те—с лак или битум.
Чл. 79. В процеса на експлоатацията трябва да
се извършват прегледи, профилактични изпитва-
ния и проверки на ВЛ от специално подготвен за
целта персонал съгласно приложение № 1.
Чл. 80. (1) Периодичността на прегледите на
въздушните линии с обхождане зависи от мест-
ните условия, от важността и предназначението
на конкретната линия и се определя от отговор-
ника за техническата експлоатация на енергооб-
завеждането на предприятието (организацията),
но те трябва да бъдат най-малко 1 път на 3 месеца
за ВЛ с напрежение 110—220 kV и 1 път на месец
за ВЛ с напрежение до 20 kV включително.
(2) Прегледи на ВЛ от инженерно-техничес-
кия персонал трябва да се извършват най-мал-
ко 1 път на година.
Чл. 81. (1) При прегледите на ВЛ трябва да
се регистрират:
1. скъсвания и стопявания на отделни жила
на проводниците и мълниезащитните въжета;
2. обгаряния, пукнатини и счупвания на изо-
латори;