Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
1. визуален оглед за наличие на всички еле-
менти и състоянието на заземяващата част (за-
земител, заземителен проводник, клеми, щип-
ки)—преди всяка употреба;
2. изпитване електрическата якост на изо-
лацията на изолиращите елементи;
3. изпитвания на хидравличното и пиротех-
ническото устройство, когато има такива.
Чл. 95. (1) Изпитванията на електрическата
якост на изолиращите елементи се извършва
по нормите за изолиращи щанги за преносими
заземители в глава четвърта.
(2) Заземителният проводник и клемите се
проверяват съгласно чл. 151.
(3) Хидравличното и пиротехническото уст-
ройство се изпитват по инструкциите на произ-
водителя.
Чл. 96. Устройство за дистанционно пробож-
дане на кабели с установени при изпитванията
и проверките дефекти се маркира за несъответ-
ствие и изважда от употреба.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 97. Изпитванията по тази глава се отна-
сят за диелектрични ръкавици от еластомери
за защита от поражение на електрически ток
при работа в електрически уредби и мрежи за
напрежения до и над 1000 V.
Чл. 98. Изпитването на диелектричните ръ-
кавици включва надуване на ръкавиците с въз-
дух за визуален оглед и проверка за изтичане на
въздух, последвано от проверка на електричес-
ката якост.
Чл. 99. Електрическата якост на изолацията
се изпитва само на диелектричните ръкавици
от класове 1, 2, 3 и 4 (класификацията на ръка-
виците е съгласно БДС EN 60 903).
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 100. (1) Електрическата якост на изо-
лацията на диелектричните ръкавици се из-
питва при напълването им с вода и потапя-
нето във вана с вода на дълбочина в съответ-
ствие с табл. 4. Изпитването се извършва при
еднакво ниво на водата—вътре и вън от ръка-
вицата.
(2) Допуска се за определени видове ръка-
вици (например подплатени), при които из-
питването с вода е нежелателно, използване-
то на никелирани топчета или сачми от не-
ръждаема стомана с диаметър 4 mm вместо
вода.
Таблица 4
Изолационно разстояние през въздух от отво-
рената част на ръкавицата до линията на во-
дата при изпитване с променливо напрежение
Клас на
Изолационно
ръкавицата
разстояние, mm
00
40
0
40
1
40
2
65
3
90
4
130
Чл. 101. (1) Електрическата якост на изола-
цията на диелектричните ръкавици се изпитва
по схемата в приложение № 6.
(2) Изпитвателното напрежение се подава
между корпуса на ваната и електрода, спуснат
във водата (сачмите) вътре в ръкавицата.
Чл. 102. (1) Изпитването по чл. 101 е с про-
менливо напрежение с честота 50 Hz, с продъл-
жителност една минута, в края на която се из-
мерва токът на утечка.
(2) Стойностите на изпитвателното напре-
жение, максимално допустимият ток на утечка
и максималното работно напрежение за дие-
лектричните ръкавици в зависимост от техния
клас са посочени в табл. 5.
Таблица 5
Изпитвателно напрежение, допустим макси-
мален ток на утечка и максимално работно
напрежение
Клас
Изпитвателно
Допустим макси-
Макси-
на ръ-
напрежение,
мален ток на
мално
кави-
kV (ефективна
утечка, mA,
работно
цата
стойност)
за дължина на
напреже-
ръкавица, mm
ние, kV
270
360
410 460
00
2,5
12
12
—
—
0,5
0
5
12
14
16
18
1
1
10
—
14
16
18
7,5
2
20
—
14
16
18
17
3
30
—
14
16
18
26,5
4
40
—
—
16
18
36
Забележка. Означените с тире графи показват,
че ръкавици с такава дължина за този клас  не се
използват.
(3) Ръкавиците от класове “00” и “0” не се
изпитват. Изпитването на електрическата якост
се извършва след поправки от китката към от-
ворената част на ръкавицата на наранени по-
върхности с минимална площ с пластири, съв-
местими с електрическите и механичните свой-
ства на материала є. Наранените ръкавици от
китката към пръстите не се поправят, а марки-
рат за несъответствие и брак.