Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
2. подовете, стените и таваните да не позво-
ляват образуването и задържането на прах;
3. почистването на помещенията да се из-
вършва по мокър или вакуумен способ;
4. вентилирането на помещенията се осъщес-
твява с нагнетателно-измуквателна вентилация
с долно засмукване на въздуха от помещението
и филтриране, ако количеството елегаз (SF6) в
съоръженията е над 10 kg;
5. помещенията на КРУЕ и РУ с елегазови
прекъсвачи се снабдяват с устройства, сигнали-
зиращи за недопустима концентрация на еле-
газ, на височина 10—15 сm от нивото на пода и
включващи вентилационната система; за тра-
фопостовете изискването е задължително само
за вградените в сгради.
Чл. 739. (1) Не се разрешава температурата
на въздуха в помещенията на ЗРУ да надвишава
40 °С. При по-висока температура от + 40 °С се
предвиждат мерки за понижаване на темпера-
турата на самите съоръжения или за охлаждане
на въздуха в помещението.
(2) Допустимата температура на въздуха в
помещения с КРУЕ е посочена в техническата
документация на производителя на уредбите.
(3) Температурата на нагретите конструк-
ции на съоръженията, достъпни за допир от
персонала, не може да надвишава 50 °С.
Чл. 740. (1) Тунелите, кабелните помещения
и кабелните канали се поддържат сухи, свобод-
ни от материали и отпадъци, а дренажните ус-
тройства—в състояние да осигуряват безпрепят-
ствено отвеждане на водите.
(2) Маслосъбиращите устройства—подлож-
ки от чакъл, дренажи и канали за отвеждане на
маслото, се поддържат в състояние и готовност
за изпълнение на предназначението си.
Чл. 741. Уредбите за сгъстен въздух, пред-
назначени за въздухоструйни прекъсвачи и при-
води на комутационни апарати, се поддържат в
автоматичен режим на работа, осигуряващ не-
прекъснато въздух с необходимите параметри
и качество.
Чл. 742. (1) Влагата от сгъстения въздух за
комутационните апарати като правило се отде-
ля по термодинамичен способ.
(2) Допуска се да се прилагат и адсорбцион-
ни методи за допълнително намаляване на вла-
гата от сгъстения въздух.
Чл. 743. (1) Влагата от въздушните резерво-
ари на компресорите с налягане до 6 МРа се
отделя чрез дренаж най-малко веднъж на 3 де-
нонощия, а за компресорите с налягане 16 МРа—
най-малко веднъж в седмицата.
(2) Влагата от кондензните събиратели (гър-
нета) на компресорните групи с налягане на
въздуха над 16 МРа се отделя автоматично при
всяко пускане на компресор.
Чл. 744. Сгъстеният въздух, предназначен
за въздухоструйните прекъсвачи и приводите
на комутационните апарати, се очиства от ме-
ханични примеси с помощта на филтри и чрез
периодично продухване на въздухопроводите.
Чл. 745. Резервоарите (балоните) към ком-
пресорите и въздухоструйните прекъсвачи под-
лежат на технически надзор като съоръжения с
повишена опасност.
Чл. 746. (1) За заземяване в РУ с напрежение
над 1000 V като правило се използват стацио-
нарни заземители.
(2) Допуска се използването на преносими
заземители в действащи РУ, където компонов-
ката или конструкциите не позволяват монти-
рането на стационарни заземители.
(3) Ръчките на лостовите задвижвания на
стационарните заземители се оцветяват в чер-
вен цвят, лостовите задвижвания в черен цвят,
а стационарните заземители (ножове) в червен
и бял цвят тип “зебра”.
Чл. 747. (1) Всички РУ се снабдяват с ком-
плект преносими заземители, средства за оказ-
ване на първа помощ на пострадалите при не-
щастни случаи, защитни и противопожарни
средства.
(2) За РУ без дежурен персонал, обслужвани
от оперативно-ремонтни бригади,  средствата
по ал.1 могат да се включват в екипировката на
бригадите.
Чл. 748. (1) Разпределителните устройства с
напрежение над 1 kV се комплектуват с блоки-
ровки, предотвратяващи възможността за по-
грешни операции с разединителите, отделите-
лите, късосъединителите, подвижните колич-
ки в КРУ и стационарните заземители.
(2) Електромагнитните устройства за бло-
кировка се пломбират в работно положение.
(3) На оперативния персонал, непосредстве-
но извършващ превключванията, се забранява
да извежда самоволно блокировките.
Чл. 749. (1) Задвижванията на разедините-
лите и разпределителните шкафове ниско нап-
режение към мачтовите трафопостове, пре-
включвателните пунктове и другите уредби без
постоянни огради се заключват.
(2) Стационарните стълби на площадките за
обслужване на съоръженията по ал. 1 имат бло-
кировка с разединителите и се заключват в
неработно положение.
Чл. 750. (1) Нивото на маслото в маслените
прекъсвачи, измервателните трансформатори
и маслонапълнените изводи се поддържа в гра-
ниците на отметките на маслопоказателя при
максимална и минимална стойност на темпе-
ратурата на околния въздух.
(2) Маслото в нехерметизираните маслона-
пълнени изводи се защитава срещу окисляване
и овлажняване.
Чл. 751. (1) Шкафовете с апаратура на уст-
ройствата за релейна защита, автоматика, свръз-
ки и телемеханика, както и тези за управление
и задвижване на прекъсвачи, отделители, късо-
съединители, разединители, в които темпера-
турата на околния въздух достига стойност, по-
ниска от допустимата за нормална работа, се
осигуряват с електрически подгреватели, включ-
вани ръчно или автоматично.