Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
точник без защитно разделяне—например
трансформатор само с основна изолация, а
достъпните токопроводими части са свързани
със защитния проводник на първичната вери-
га. Функционалното свръхниско напрежение
се използва само за функционални цели, а не
за цели на безопасността.
4. “Напрежение без пулсации” е изправено
напрежение, чиито пулсации не превишават
10 % ефективна стойност, като най-голямата
стойност на максимума не превишава 70 V за
номинално постоянно напрежение 60 V и съот-
ветно 140 V за номинално постоянно напреже-
ние 120 V.
5. “Допирно напрежение” (“напрежение при
допир”) е напрежение, възникващо при повре-
да на изолация между части, едновременно
достъпни за допиране.
6. “Изчислително допирно напрежение” е
най-високото допирно напрежение, което може
да възникне при повреда на изолация с незна-
чителен импеданс в електрическата уредба.
7. “Допустимо допирно напрежение” (UL)
е най-високото допирно напрежение, за кое-
то се допуска да се задържи неограничено
дълго време при определени условия на вън-
шни въздействия.
8. “Достъпна токопроводима част” (“кор-
пус”) е токопроводима част на електрическо
съоръжение, която е достъпна за допиране и
която нормално не е под напрежение, но може
да попадне под напрежение при повреда на
изолация.
9. “Непринадлежаща (чужда) на уредбата
част” е токопроводима част, която не е част от
електрическа уредба, но е в състояние да раз-
пространява потенциал, обикновено потенциа-
ла на земята.
10. “Изравняване на потенциалите” е елект-
рическа връзка между различни достъпни то-
копроводими части и непринадлежащи (чуж-
ди) на уредбата части, осигуряваща им един и
същ потенциал или приблизително равни по-
тенциали.
11. “Електрическа верига” (“верига”) е част
от електрическа уредба, защитена срещу
свръхтокове чрез едно или повече защитни
устройства.
12. “Крайна верига” (“токов кръг”) е елект-
рическа верига, свързана директно към потре-
бители на електрическа енергия или към ин-
сталационни контакти.
13. “Изчислителен ток на веригата” (Ib) е
стойност на тока, която трябва да се отчита при
избора на характеристиките на частите на ве-
ригата. При непрекъсната работа изчислител-
ният ток съответства на допустимия ток на
натоварване на веригата при нормална работа.
При прекъсвана работа се разглежда еквива-
лентният в термично отношение ток, който при
непрекъсната работа загрява частите на вери-
гата до същата температура.
5. електромеханичните натоварвания, кои-
то могат да възникнат при къси съединения;
6. други натоварвания (механични, термич-
ни, както и натоварвания, свързани с пожар,
и т.н.), на които електрическата инсталация
може да бъде подложена при изграждането
на електрическата уредба или при нейната екс-
плоатация.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея циф-
рата “1” се заменя с “2”.
§ 8. Досегашните чл. 70—77 стават съответ-
но чл. 46—53.
§ 9. В чл. 52, ал. 1, т. 4 думите “чл. 59, ал. 2”
се заменят с “чл. 47, ал. 3”.
§ 10. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите “Наредбата за техническа
експлоатация на енергообзавеждането, приета
с ПМС № 101 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2000 г.;
изм., бр. 115 от 2002 г.)” се заменят с “Наредба
№ 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на
енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 99 от 2004 г.;
попр., бр. 101 от 2004 г.)”.
2. В т. 2 думите “Наредбата за техническа
експлоатация на енергообзавеждането” се за-
менят с “наредбата по т. 1”.
3. В т. 3 и 4 означението “БДС HD 384.4.41”
се заменя с думите “приложение № 1”.
§ 11. Досегашните чл. 78—80 стават съответ-
но чл. 54—56.
§ 12. В чл. 55 и 56 думите “Наредбата за тех-
ническа експлоатация на енергообзавеждане-
то” се заменят с “наредбата по чл. 53, т. 1”.
§ 13. Създава се допълнителна разпоредба:
“ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Безопасно свръхниско напрежение” (с оз-
начение на български език “БСНН”, съответно
на английски език “SELV”) е свръхниско напре-
жение, което се получава от източник със за-
щитно разделяне—например трансформатор за
безопасност или еквивалентен източник, при
което нито една точка от вторичната верига няма
връзка със земята, а достъпните за допиране
токопроводими части не са преднамерено свър-
зани със земята или със защитен проводник.
2. “Предпазно свръхниско напрежение” (с оз-
начение на български език “ПСНН”, съответно
на английски език “PELV”) е безопасно свръх-
ниско напрежение, което се получава от източ-
ник със защитно разделяне—например транс-
форматор за безопасност или еквивалентен
източник, при което вторичната верига може
да има точка, свързана със земята, а достъпни-
те токопроводими части могат да са заземени
или свързани със защитен проводник.
3. “Функционално свръхниско напрежение”
(с означение на български език “ФСНН”, съ-
ответно на английски език “FELV”) е свръх-
ниско напрежение, което се получава от из-