Държавен вестник, бр. 38, 2021 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  38
 
75 
панел е разположен в помещение, различно от работното отделение. 
.7 
Върху или до всеки индикатор се предоставя ясна информация за пространствата, 
които се обхващат, и за местонахождението на секторите. 
.8 
Когато системата за откриване на пожари не включва средства за дистанционно 
разпознаване на всеки отделен детектор, обикновено не се разрешава нито един 
сектор, който обхваща повече от една палуба в обществените помещения, 
жилищните помещения на екипажа, коридорите, сервизните помещения и 
пунктовете за управление, с изключение на сектора, който обхваща някое затворено 
стълбище. За да се избегне забавяне при идентифициране на източника на пожара, 
броят на затворените помещения, включени във всеки сектор, се ограничава от 
Администрацията. При никакви обстоятелства не могат да бъдат разрешени повече 
от 50 затворени помещения в който и да е сектор. Ако системата за откриване е 
снабдена с дистанционни и отделни детектори, секторите могат да обхващат няколко 
палуби и да обслужват всякакъв брой затворени помещения. 
.9 
При пътнически плавателни съдове, в случай че няма система за откриване на пожар, 
която може дистанционно да определи отделен детектор, даден сектор с детектори 
не може да обслужва помещенията от двете страни на плавателния съд, нито на 
повече от една палуба, и не може да се разполага в повече от една зона съгласно 
7.11.1, 
освен 
ако 
Администрацията, 
при 
положение 
че 
е 
убедена, 
че 
противопожарната защита на плавателния съд няма да се намали, разреши такъв 
сектор с детектори да обслужва и двете страни на плавателния съд, както и повече от 
една палуба. При пътнически плавателни съдове, разполагащи с индивидуално 
разпознаваеми детектори на пожар, един сектор може да обслужва помещения и от 
двете страни на плавателния съд и на повече от една палуба. 
.10 
Сектор с детектори за пожар, който обхваща пункт за управление, обществено 
помещение, жилищно помещение на екипажа, коридор или стълбищно заграждение, 
не следва да включва машинно отделение с висок риск от пожар. 
 
.11 
Детекторите се задействат от топлина, дим или други продукти на горенето, пламък 
или всяка комбинация от тези фактори. Администрацията може да разреши 
детектори, които се активират от други фактори, сочещи възникване на пожар, при 
условие че те не са по-малко чувствителни от горепосочените детектори. 
Детекторите за пламък се използват единствено в допълнение на детекторите за дим 
и топлина. 
 
.12 
Осигуряват се необходимите инструкции и резервни части за изпитване и 
поддръжка. 
 
.13 
Надеждността 
на 
системата 
за 
откриване 
се 
проверява 
периодично 
от 
Администрацията със средства за произвеждане на горещ въздух при подходящата 
температура или дим или аерозолни частици, които имат подходящото ниво на 
плътност или размер на частиците, или други характеристики, свързани с 
възникването на пожар, по отношение на които детекторът е проектиран да реагира. 
Всички детектори са от такъв вид, че да могат да бъдат изпитвани за надеждна 
работа и да могат да се възстановят за обичайно наблюдение без подновяване на 
някой от компонентите. 
 
.14 
Системата за откриване на пожар не се използва за никаква друга цел, освен за 
затваряне на противопожарните врати и други подобни функции, които са 
разрешени от контролния панел. 
 
 
76 
.15 
Системите за откриване на пожар с възможност за определяне на адреса на 
съответната зона се разполагат така, че: 
 
.1 
затворената верига да не може да се прекъсва от пожар на повече от едно 
място; 
.2 
да се предвидят средства, които гарантират, че всяка повреда (напр. 
прекъсване на захранването, късо съединение, заземяване) по веригата 
няма да предизвика повреда на цялата затворена верига; 
.3 
всички мерки се предприемат, за да може да се възстанови първоначалната 
конфигурация на системата в случай на повреда (електрическа, 
електронна, компютърна); и 
.4 
първата противопожарна сигнализация, която се активира, да не 
възпрепятства никой друг детектор да активира други противопожарни 
сигнализации. 
7.7.1.2  Изисквания за инсталиране 
.1 
В допълнение към 7.7.1 пунктовете за ръчни противопожарни кранове се 
разполагат на леснодостъпни места в коридорите на всяка палуба, така че никоя 
част от коридора да не бъде на повече от 20 метра от пункта за ръчен 
противопожарен кран. 
.2 
Когато за защитата на помещения, различни от стълбища, коридори и аварийни 
маршрути е необходима стационарна система за откриване на пожар и 
противопожарна аварийна сигнализация, във всяко такова помещение се поставя 
най-малко един детектор, отговарящ на изискванията на 7.7.1.1.11. 
.3 
Разположението на детекторите осигурява оптималното им функциониране. 
Местоположенията в близост до носещи греди или вентилационни тръби или до 
други места, където характеристиките на въздушния поток биха имали 
неблагоприятно въздействие върху експлоатацията на детекторите, и местата, 
където е вероятно да се получи удар или механично увреждане, се избягват. По 
принцип детекторите, които са разположени отгоре, са на разстояние най-малко 
0,5 m от вертикалните прегради. 
.4         Максималното разстояние между детекторите е в съответствие с таблицата по-
долу: 
 
Вид 
детектор 
 
Максимална 
разгъната 
площ 
Максимално 
разстояние 
между 
Максимално 
отстояние от 
вертикалните 
Топлина 
      37m2 
9 m 
4,5 m 
Дим 
      74 m2 
11 m 
5,5 m 
Администрацията може да изиска или да разреши друго разпределение въз 
основа на данните от изпитванията, които показват характеристиките на 
детекторите. 
.5 
Електрическата инсталация, която е част от системата, се разполага по начин, при