Държавен вестник, бр. 99, 2012 г., стр. 133

БРОЙ  99	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  133  
по-малко от 1 m, освен в случаите, когато е 
направен бетонен кожух и полагането на съ­
общителния кабел се извършва със сондиране.
(3) При пресичане с други подземни съо­
ръжения съобщителният кабел се поставя в 
защитна стоманена тръба. 
(4) Дължината на защитната тръба по ал. 3 
продължава най-малко 1 m от двете страни от 
мястото на пресичане, освен ако в специален 
закон не е предвидено друго.
(5) Когато в урбанизираните територии 
няма техническа възможност за спазването на 
изискването по ал. 4, се допуска дължината 
на тръбата да продължава най-малко 0,5 m от 
двете страни от мястото на пресичане, освен 
ако в специален закон не е предвидено друго.
Чл. 21. Подземната кабелна електронна 
съобщителна мрежа и прилежащата є инфра­
структура се изграждат чрез бетонен колектор 
в следните случаи:
1. броят на каналните тръби в снопа е 
по-голям от 16;
2. съобщителният кабел е подложен на 
въздействието на променливо натоварване;
3. при пресичане или непосредствено сбли­
жение с други подземни технически проводи и 
съоръжения, създаващи опасност от деформа­
ция или нараняване на съобщителния кабел.
Чл. 22. (1) Стените на бетонния колектор 
са с дебелина не по-малка от:
1. за вертикалните стени и горната пло­
ча – 0,10 m;
2. за долната стена – 0,08 m.
(2) При специфични условия на изграждане 
дебелината на бетонното покритие над снопа 
от канални тръби може да превишава 0,10 m.
Чл. 23. (1) Проходимият кабелен колектор 
е с минимална светла височина 1,80 m и с 
минимална широчина на обслужващия кори­
дор 0,80 m, измерена между върховете на две 
срещуположни лавици или конзоли.
(2) Разстоянието във вертикална посока 
между конзолите (лавиците) е от 0,15 до 0,30 m.
Чл. 24. При изграждане на подземни 
кабелни електронни съобщителни мрежи и 
прилежащата им инфраструктура земното 
покритие върху най-горния ред съобщителни 
кабели, канални тръби или защитни тръби е 
не по-малко от:
1. 0,50 m под тротоари, пешеходни улици, 
алеи и озеленени площи;
2. 0,40 m под тротоари за подземна кабелна 
електронна съобщителна мрежа и прилежа­
щата є инфраструктура, изградена с бетонен 
колектор;
3. 1,30 m от кота настилка;
4. 1,70 m под железопътна линия от кота 
глава на релсата.
Чл. 25. Съобщителният кабел се въвежда 
в кабелна шахта или сграда посредством 
предварително вграден въводен маншон или 
чрез подходящ конструктивен отвор в стената 
на шахтата или сградата.
Чл. 26. (1) При изграждането на подземни 
кабелни електронни съобщителни мрежи и 
прилежащата им инфраструктура в урбани­
зирани територии се допуска използването на 
надземни кабелни разпределителни шкафове.
(2) Шкафовете по ал. 1 се разполагат на 
подходящи места в сградата или на тротоара 
непосредствено до фасадата на сградата така, 
че да не нарушават естетичния вид на улицата 
и да не затрудняват движението.
(3) Блоковете за дистанционно захранване 
на активните елементи се монтират в само­
стоятелно отделение на шкафа.
Чл. 27. (1) Кабелните шахти се разполагат 
по оста на подземната кабелна инфраструктура.
(2) Кабелните шахти се изграждат:
1. на праволинейни участъци от трасето;
2. при разклонение на трасето;
3. при изменение на посоката на трасето;
4. при преминаване по мостове, през реки 
и други теренни препятствия.
(3) Кабелните шахти се изграждат на мес­
тата, където има електронни съобщителни 
устройства.
Чл. 28. Нивото на капаците на шахтите в 
урбанизирани територии трябва да съвпада 
с нивото на тротоара или пешеходната зона. 
В озеленените площи нивото на капака се 
изгражда най-малко на 0,15 m над нивото 
на терена.
Чл. 29. (1) При изтеглянето на съобщителен 
кабел през шахти не се допуска пресичане с 
други кабели и препречване на свободните 
отвори на тръбната мрежа.
(2) Отворите на снопа от тръби в кабелни 
шахти, колектори и кабелни помещения се 
затварят със запушващи елементи (тапи), 
осигуряващи херметичност.
Чл. 30. Минималното разстояние между 
кабелна шахта и бензиностанция, газостанция, 
складове за съхранение на опасни товари, 
специално определени места за товарене и 
разтоварване на опасни товари в район на 
железопътна гара или друго взривоопасно 
и пожароопасно външно съоръжение е най-
малко 50 m.
Чл. 31. Конструкцията на кабелната шахта 
се изчислява за най-неблагоприятно вертикал­
но натоварване от единични возила и натиск, 
предизвикан от подвижни товари.
Чл. 32. Конструкцията на кабелните шах­
ти осигурява защита от проникване на вода, 
както и възможност за нейното отстраняване 
по естествен начин.