Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 41

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ИЗОЛИРАЩИ ПОКРИТИЯ (ВЛОЖКИ)
Раздел I
Общи положения
Чл. 126. Изпитванията по тази глава се от-
насят за изолиращи покрития (вложки), пред-
назначени за защита на работещите от непред-
намерен допир до тоководещи части, намира-
щи се под напрежение до 35 kV, когато няма
възможност за ограждане на работното място с
временни ограждения. В електрическите уред-
би с напрежение до 1 kV включително изолира-
щи покрития се прилагат и за предотвратяване
на късо съединение на работното място или не-
преднамерено включване на прекъсвачи с от-
крити полюси (ножове), както и за работа под
напрежение.
Чл. 127. Изпитванията се отнасят за изоли-
ращи покрития, използвани в електрически
уредби в помещения, изготвени от:
1. еластомери със специална форма или от-
рязани от руло по индивидуални изисквания—
за напрежение до 1000 V;
2. твърд изолационен материал—за напре-
жение над 1000 V.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 128. Изолиращите покрития не се изпит-
ват с механични натоварвания.
Чл. 129. (1) Електрическата якост на изоли-
ращи покрития за напрежение на електричес-
ката уредба до 1000 V, клас 0, с формата на
листове се изпитва съгласно чл. 119.
(2) Изпитването се извършва с променливо
напрежение 5 kV в продължение на една мину-
та. Допустимият ток на утечка е 1 mA на 1 dm2
площ.
Чл. 130. Изолиращите покрития за напре-
жение на електрическата уредба до 35 kV, из-
готвени от твърди диелектрици, се изпитват
на два етапа:
1. изолиращите покрития се поставят при-
тиснати между електродите, така че краищата
им са на разстояние 50 mm (80 mm при изпитва-
телно напрежение 60 kV) от краищата на елек-
тродите;
2. всяка страна на изолиращото покритие се
поставя между електродите, разстоянието между
които е равно на разстоянието между полюсите
на разединителя за съответното напрежение.
Чл. 131. Изпитването по чл. 130 се извършва
с променливо напрежение с честота 50 Hz в про-
дължение на 5 min, със стойности на изпитва-
телното напрежение за:
1. електрически уредби над 1 до 10 kV—20 kV;
2. електрическа уредба 20 kV—40 kV;
3. електрическа уредба 35 kV—60 kV.
Чл. 132. Електрическата якост на изолира-
щите покрития се проверява чрез изпитване най-
малко един път на 24 месеца.
Раздел III
Специфични правила за съхранение и подго-
товка за използване
Чл. 133. Изпитаните изолиращи покрития
(вложки) се маркират и завеждат в дневник на
изпитвателната лаборатория.
Чл. 134. Оглед на изолиращите покрития се
извършва:
1. най-малко един път на 6 месеца със запис-
ване в дневник; при откриване на механични
дефекти покритията се заменят с нови;
2. преди всяко използване—за отсъствие на
видими напуквания, разкъсвания и други пов-
реди без документиране в дневник.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
ИЗОЛИРАЩИ КАПАЧКИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ
НАД 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 135. Изпитванията по тази глава се от-
насят за изолиращи капачки, използвани в елек-
трически уредби до 20 kV, конструкцията на
които не позволява поставянето на преносими
заземители при ремонтни работи, изпитвания
или определяне местата на повреди.
Чл. 136. Изпитванията се отнасят за изоли-
ращи капачки от еластомери или други елект-
роизолационни материали с устойчиви диелек-
трични свойства, предназначени за:
1. поставяне (надяване) на жилата на из-
ключени от напрежение кабели, разположени в
близост до тоководещи части под напрежение;
2. поставяне на ножовете на изключени ра-
зединители;
3. поставяне на изключени ножове на едно-
полюсни разединители на шини с вертикално
разположение на фазите.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 137. В процеса на експлоатация изоли-
ращите капачки:
1. не се подлагат на механични изпитвания;
2. електрическата якост на изолацията се
изпитва само за тези от тях, които се поставят
върху жила на кабели, а при работа под напре-
жение до 1000 V—и за поставяните на разеди-
нителите.
Чл. 138. Електрическата якост на изолация-
та на изолиращи капачки се изпитва по метода
и схемата за изпитване на диелектрични ръка-
вици в глава тринадесета.