Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 49

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  49   
се проектира приточна вентилация за осигу­
ряване на повишено налягане не по-малко от 
30 Ра или се извършва определяне на зоните 
по чл. 268 в тези помещения и всички елек­
трически машини, апарати и съоръжения в 
тях се предвиждат с необходимата защита в 
зависимост от зоната, в която попадат.“
§ 59. В табл. 13 към чл. 83, ал. 1 текстът на 
номер по ред 1 се изменя така:
„
1. Амоняк -
- 
7 
-
“
§ 60. В чл. 84, ал. 1 думите „клас по“ се 
заменят с „клас на“, а думите „експлозивна 
атмосфера в обем, по-голям от 5 % от“ се 
заменят с „концентрация на газа над 10 % от 
долната му експлозивна граница в“.
§ 61. В чл. 85, ал. 1 числото „10“ се заменя 
с „20“.
§ 62. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „камери или“ 
се заличават.
2. Точка 3 се отменя.
§ 63. В чл. 91, ал. 1 думите „и камери“ се 
заличават.
§ 64. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „клас по“ се заменят 
с „клас на“.
2. В ал. 2 думите „производствени помеще­
ния от категории по пожарна опасност Ф5В, 
Ф5Г и Ф5Д“ се заменят с „помещения от раз­
личен клас на функционална пожарна опасност 
(с изключение на помещения от категории по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б)“.
§ 65. В чл. 95 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „проектират с“ се 
добавя „евакуационни“.
2. В ал. 2 думата „изходите“ се заменя с 
„евакуационните изходи“.
§ 66. В чл. 96 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „проектират с“ се 
добавя „евакуационни“ и след думата „пред­
дверие“ се добавя „съгласно чл. 25“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Евакуационните изходи на вентилацион­
ни помещения с площ до 100 m2 може да бъдат 
ориентирани към обслужваните помещения от 
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, 
при условие че във вентилационните помеще­
ния е предвидено електрическо оборудване 
със защита като тази на обслужваните поме­
щения и е осигурено дистанционно устройство 
за управление на вентилацията извън двете 
помещения.“
§ 67. Членове 97 и 98 се отменят.
§ 68. В чл. 99 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „от материали“ се зали­
чават.
2. В ал. 4 думите „класове по“ се заменят 
с „класове на“, а думите „и преградите на по­
жарни сектори“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „и прегради на пожарни 
сектори“ се заличават.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При транзитно преминаване на ог­
неустойчиви въздухопроводи през пожарни 
сектори или помещения и етажи, разделени 
с пожарозащитни прегради (с изключение на 
брандмауерите), се допуска да не се предвиж­
дат пожарни клапи в местата на пресичане на 
преградите, ако въздухопроводите са с огнеу­
стойчивост (при класификация отвътре навън и 
отвън навътре), съответстваща на нормативната 
огнеустойчивост на пресичаните прегради.“
§ 69. В чл. 102, ал. 2 думите „за въздух или 
дим“ се заличават.
§ 70. В чл. 107 думата „взривоопасни“ се 
заменя с „експлозивоопасни“.
§ 71. Създават се чл. 111 и 112:
„Чл. 111. (1) При проектиране на смукателни 
вентилационни инсталации за отвеждане на 
газове и пари, получени в резултат на темпе­
ратурната обработка на хранителни продукти, 
при които е предвидено преминаване на еле­
менти на инсталациите през междуетажните 
преградни конструкции на сградите, се спазва 
едно от следните изисквания:
1. въздухопроводите на смукателните вен­
тилационни инсталации извън кухненските 
помещения са с минимална огнеустойчивост 
(с критерий EI и класификация отвътре навън), 
съответстваща на нормативната огнеустой­
чивост на пресичаните от тях междуетажни 
преградни конструкции съгласно колона 6 на 
табл. 3, но не по-малка от EI 30 (i → o);
2. въздухопроводите на смукателните вен­
тилационни инсталации извън кухненските 
помещения са разположени във вентилацион­
на шахта с минимална огнеустойчивост (с 
критерий EI и класификация отвътре навън), 
съответстваща на нормативната огнеустойчи­
вост за пресичаните междуетажни преградни 
конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но 
не по-малка от EI 30 (i → o);
3. отвеждането на газове и пари, получени 
в резултат на температурната обработка на 
хранителни продукти извън кухненските поме­
щения, се извършва към вентилационна шахта 
сифонен тип с минимална огнеустойчивост (с 
критерий EI и класификация отвътре навън), 
съответстваща на нормативната огнеустойчи­
вост на пресичаните междуетажни преградни 
конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но 
не по-малка от EI 30 (i → o).
(2) Пожарозащитни прегради (с изключение 
на брандмауерите) може да бъдат пресичани 
от въздухопроводи и вентилационни шахти по 
ал. 1, при условие че въздухопроводите/шахтите 
са с огнеустойчивост (при класификация отвъ­
тре навън и отвън навътре), съответстваща на 
нормативната огнеустойчивост на пресичаната 
преграда, и преминават транзитно през помеще­
нията и етажите, разделени с пожарозащитни 
прегради. Не се разрешава на въздухопроводите 
по ал. 1 да бъдат монтирани пожарни клапи.