Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 63

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
(
)
pi
2
t
t
λ
2
H
A d
1 δ/ d
1
=
+
+
 , но се игнорира 
ефектът от изолацията, отчитан с Ψg,e във 
формула (3.21).
При хоризонтална топлоизолационна иви­
ца:
(
)
D/ δ
D /δ
pe
t
t
δ
δ
H
0,37 Pλ
1 e
ln
1
e
ln
1
d
d
d
−
−






=
−
+
+
+






′
+







	
(3.49).
където D е широчината на хоризонталната 
ивица топлинна изолация, m.
При вертикална топлоизолационна ивица:
(
)
2D /δ
2D /δ
pe
t
t
δ
δ
H
0,37Pλ
1 e
ln
1
e
ln
1
d
d
d
−
−






=
−
+
+
+






′
+







,
	
(3.50)
където D е дълбочината на вертикалната 
ивица топлинна изолация, m.
6.3. При подземен отопляем етаж
(
)
(
)
pi
2
2
t
w
t
w
λ
2
λ
2
H
A
zP
d
d
1 δ/ d
1
1 δ /d
1
=
+
+
+
+
+ 	
(3.51)
За под:
zδ
pe
t
δ
H
0,37 P λ e
ln
1
d
−


=
+




,
	
(3.52)
За под и стени:
z
z
 
 
δ
δ
pe
w
t
δ
δ
H
0,37 Pλ 2 1 e
ln
1
e
ln
1
d
d
−
−








=
−
+
+
+

















,
	
(3.53)
6.4. При подземен неотопляем етаж
(
)
1
pi
f
W
1
1
H
λ
AU
A
zP
hPU
0,33nV
δ
−




=
+




+
+
+


	
(3.54)
(
)
z
 δ
W
t
pe
f
W
f
δ
0,37Pλ (2
e
) ln
1
hPU
0,33nV
d
H
AU
λ
A
zP
hPU
0,33nV
AU
δ
−


−
+
+
+




=
+
+
+
+
	
 
(3.55)
7. Коефициент на топлопреминаване през 
покривни пространства
7.1. Определяне на коефициента на топло­
преминаване на покрив, граничещ с външeн 
въздух
В този случай покривната конструкция се 
разглежда като хоризонтална многослойна 
стена, при която топлинният поток е от долу 
на горе и Rsi=0,10 m2K/W, а Rse=0,04 m2K/W.
7.2. Определяне на коефициента на топло­
преминаване при конструкция с подпокривно 
пространство
В случаите, когато покривната конструкция 
включва неотоплявано подпокривно простран­
ство, въздухът се приема като допълнителен 
слой със съпротивление на топлопроводност в 
зависимост от височината на неотопляваното 
подпокривно пространство.
7.2.1. При височина на подпокривното 
пространство до 0,30 m
Преносът на топлина през въздушния слой 
е само чрез топлопроводност. Стойността на 
термичното съпротивление на въздуха може 
да бъде отчетена от таблица 4 в зависимост 
от това дали температурата на въздуха в 
подпокривното пространство е положителна 
или отрицателна.
7.2.2. При височина на подпокривното 
пространство, по-голяма от 0,30 m
При този тип покривни конструкции топ­
лообменът се определя от разположението на 
топлата и студената повърхност, разстоянието 
между тях и температурите им. Свободно 
движение на въздуха, заключен между двете 
плочи, се наблюдава само когато температу­
рата на долната плоча е по-висока от тази на 
горната плоча. Една възможност за пресмятане 
на топлообмена в такива случаи е сложният 
процес на пренос на топлина през въздуха 
между двете плочи да се третира като кон­
дуктивен топлообмен през слой със същата 
дебелина, но с еквивалентен коефициент на 
топлопроводност λекв.
Таблица 4
Съпротивление на топлопроводност на затворен 
въздушен слой Rвс, m2K/W при топлопреминаване 
от долу на горе
Дебелина на 
въздушния 
слой, m
Температура на въздуха, °C
положителна
отрицателна
0,01
0,13
0,15
0,02
0,14
0,16
0,03
0,14
0,16
0,05
0,14
0,17
0,10
0,15
0,18
0,15
0,16
0,18
0,20 – 0,30
0,16
0,19
7.2.2.1. Определяне на дебелината на въз­
душния слой в неотопляваното подпокривно 
пространство
Поради разнообразието на покривните 
конструкции се работи с приведена височи­
на на въздушния слой, която представлява 
височината на подпокривно пространство с 
еквивалентно правоъгълно сечение.
вс
V'
δ
A'
=
,
	
(3.56)
където:
δвс е височината на въздушния слой, m;
V'  – обемът на подпокривното простран­
ство по вътрешни размери, m3;
A' – площта на подовата плоча на под­
покривното пространство по вътрешни раз­
мери, m2.
Действителният коефициент на топлопре­
минаване Ur се определя по формулата: