Държавен вестник, бр. 84, 2005 г., стр. 55

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
3. въздушните пространства зад тавани, па-
нели или облицовка са разделени с ограничите-
ли на въздушно течение, разположени на раз-
стояние не по-голямо от 14 m; във вертикална
посока такива пространства, включително и
тези зад облицовката на стълбища, шахти и др.,
се затварят при всяка палуба.
Чл. 81. (1) Вентилационните канали се из-
граждат от негорим материал. Късите канали,
които не превишават 2 m и са с напречно сече-
ние, непревишаващо 0,02 m2, могат да бъдат от
горим материал, ако:
1. са изработени от материал, който спо-
ред изискванията на ИА “МА” е с ниска пожа-
роопасност, а за кораби, построени на или след
01.01.2003 г., съответстват на Кодекса за при-
лагане процедурите за изпитване на пожаро-
устойчивост на Международната морска ор-
ганизация;
2. се използват само в краищата на вентила-
ционната система; и
3. не се разполагат на разстояние, по-малко
от 600 mm, измерени по дължината им,  от отво-
ри в преграда класове “A” или “В”, включител-
но непрекъснатите тавани клас “В”.
(2) Където вентилационни канали със сво-
бодна площ на напречното сечение, по-голяма
от 0,02 m2, преминават през прегради или палу-
би клас “А”, отворът се облицова с ръкав от
стоманени листове, освен ако каналите в част-
та си, преминаващи през преградите или палу-
бите, са от стомана и съответстват в тази част
на следните изисквания:
1. за канали със свободна площ на напреч-
ното сечение, надвишаваща 0,02 m2, ръкавите
имат дебелина най-малко 3 mm и дължина най-
малко 900 mm; при преминаване през прегра-
ди се препоръчва тази дължина да бъде равно-
мерно разпределена от двете страни на прег-
радата; каналите със свободна площ на нап-
речното сечение, надвишаваща 0,02 m2, се оси-
гуряват с противопожарна изолация; изолаци-
ята има най-малко същата пожароустойчивост
както преградата или палубата, през която пре-
минава; може да бъде осигурена равностойна
пожароустойчивост, удовлетворяваща изиск-
ванията на ИА “МА”, и
2. каналите със свободна площ на напречно-
то сечение, надвишаваща 0,085 m2, се съоръжа-
ват с противопожарни клапи в допълнение към
изискванията по т. 1; противопожарните клапи
се задействат автоматично и могат да се затва-
рят ръчно от двете страни на преградата или
палубата, като клапата се съоръжава с индика-
тор, който показва дали тя е отворена или зат-
ворена; клапите не се изискват там, където
каналите преминават през помещения, обгра-
дени с прегради клас “А”, без да обслужват тези
помещения, при условие че тези канали имат
същата пожароустойчивост както преградите,
през които преминават.
(3) Вентилационните канали за машинни
помещения категория “А” или за кухни не пре-
минават през жилищни помещения, служебни
помещения или постове за управление, но ако
ИА “МА” позволи такова разположение, те се
изработват от стомана или равностоен матери-
ал и се разполагат така, че да запазват целостта
на преградата.
(4) Вентилационните канали на жилищните
помещения, служебните помещения или посто-
вете за управление не преминават през машин-
ни помещения категория “А” или през кухни,
но ако ИА “МА” позволи такова разположение,
те се изработват от стомана или равностоен
материал и се разполагат така, че да запазват
целостта на преградата.
(5) Отворите на вентилационни канали със
свободна площ на напречното сечение, надви-
шаваща 0,02 m2, и които преминават през прег-
ради клас “В”, се облицоват с ръкави от стома-
нени листове с дължина най-малко 900 mm,
освен ако каналите не са направени от стомана
за тази дължина, преминаваща през преграда-
та. При преминаване през прегради клас “В” се
препоръчва тази дължина да бъде равномерно
разпределена от двете страни на преградата.
(6) По отношение на постовете за управле-
ние, разположени извън машинните помеще-
ния, се вземат мерки, които осигуряват под-
държането на вентилирането, видимостта и не-
допускането на задимяване, за да може в слу-
чай на пожар намиращите се там машини и
съоръжения да се наблюдават и да работят
ефективно. Осигуряват се алтернативни и от-
делни средства за подаване на въздух, като
входните отвори за въздух на двата източника
за подаване на въздух се разполагат така, че
рискът и в двата отвора едновременно да бъде
засмукан дим да се сведе до минимум. По пре-
ценка на ИА “МА” тези изисквания може да не
се прилагат за постове за управление, разпо-
ложени и излизащи на открита палуба, или там,
където местните приспособления за затваря-
не са също толкова ефикасни.
(7) Където вентилационните канали преми-
нават през жилищни помещения или през по-
мещения, съдържащи горящи материали,
смукателните канали от района на кухни се
изработват в съответствие с изискванията за
прегради клас “A” и се снабдяват със:
1. уловител за мазнини, който лесно да се
изважда за почистване;
2. пожарен клапан, поставен в долния край
на канала;
3. устройство за изключване на изсмуква-
щия вентилатор, което се задейства от кухнята;
4. стационарно средство за гасене на пожар,
монтирано в смукателния канал, освен в случа-
ите, когато ИА “МА” счете такива устройства
за непрактични за кораби с дължина, по-малка
от 75 m.