Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
2. активира източници на балансираща енергия
за компенсиране на недостига по реда на тяхното
подреждане съгласно приоритетния списък.
(2) Когато в електроенергийната система има
излишък на генерираща мощност или е изразходва-
на част от отрицателната част на диапазона за вто-
рично управление, електроенергийният системен
оператор:
1. деактивира източници на балансираща енер-
гия, активирани до този момент за компенсиране на
предишния недостиг, ако има такива, в ред, обратен
на реда на тяхното активиране;
2. активира източници на балансираща енергия
съгласно приоритетния списък за компенсиране на
излишъка по реда на тяхното подреждане.
(3) Активирането на предложение за балансира-
не и последвалите разпореждания в рамките на тях-
ната продължителност се документират от електро-
енергийния системен оператор в регистрационна
таблица, съдържаща всяко разпоредено отклонение
от договорения при затваряне на пазара график и
момента на получаване на разпореждането от опе-
ративния персонал в обекта на доставчика на балан-
сираща енергия.
(4) Не се допуска активиране на предложение за
балансиране, което може да доведе до нарушаване
на критериите за сигурност (n—1) или (n—2).
Чл. 156. (1) Редът на активиране и деактивира-
не на предложения за балансиране може да бъде
променян текущо от електроенергийния системен
оператор:
1. когато техническите параметри, характеризи-
ращи динамиката на процеса на промяна на актив-
ната мощност на следващото по ред предложение за
балансиране, не отговарят на необходимостта от
увеличаване или намаляване на активната мощност
в електроенергийната система;
2. при рязка промяна на климатичните условия,
която може да доведе до резки изменения на товара
или приоритетния списък;
3. при непредвидено възникване на теснини в
електропреносната и/или разпределителните мрежи
или възможност за възникване на теснина, вследст-
вие активиране на следващото по ред предложение
за балансиране;
4. при аварийни ситуации, когато мястото на
източника на необходимата балансираща енергия
по отношение на електропреносната и/или разпре-
делителните мрежи е от съществено значение;
5. когато разполага с предварителна и достовер-
на информация, че даден източник на балансираща
енергия не може да осигури исканата промяна на
активната мощност, независимо от мястото му в
приоритетните списъци и подаването на разпореж-
дане за активиране;
6. в други случаи по преценка на оперативния
персонал на електроенергийния системен оператор
в съответствие с конкретната обстановка.
(2) Във всички случаи на промяна на реда за
активиране на източниците на балансираща енер-
гия причините за промяната се вписват в регистра-
ционната таблица съгласно чл. 155, ал. 3.
(3) Оперативният персонал на електроенергий-
ния системен оператор активира източник на сту-
ден резерв незабавно, след като установи, че към
периода след времето, необходимо за пускане и
включване на студения резерв в ЕЕС, ще има не-
достиг на производствена мощност, която се изра-
зява в недостиг на балансиращи източници за оси-
гуряване на положителен диапазон за вторично ре-
гулиране.
(4) Оперативният персонал на електроенергий-
ния системен оператор определя размера на активи-
рания студен резерв в зависимост от размера на
прогнозирания недостиг.
(5) Оперативният персонал на електроенергий-
ния системен оператор деактивира източник на сту-
ден резерв в обратен ред на процедурата по ал. 3 и 4.
Раздел IV
Регулиране на напреженията в електропреносната
мрежа
Чл. 157. Електроенергийният системен оператор
е длъжен да извършва системната услуга “регулира-
не на напреженията в електропреносната мрежа” на
основата на следните принципи:
1. поддържане на напреженията във възлите на
електропреносната мрежа в допустимите граници;
2. поддържане на необходимата степен на устой-
чивост на паралелната работа на електроенергий-
ната система;
3. постигане на необходимото качество на елек-
троенергията по отношение на критерия “диапазон
на изменение на напрежението” в местата на присъ-
единяване на мрежите или уредбите на потребите-
лите или разпределителните предприятия;
4. реализиране на минимални загуби на активна
енергия.
Чл. 158. Процедури за регулиране на напреже-
нието:
1. електроенергийният системен оператор из-
дава диспечерски разпореждания до производите-
лите за:
а) промяна на планирания график по напреже-
ние на шините на електрическите централи, присъ-
единени към електропреносната мрежа, при откло-
нения на планирания от реалния режим на елект-
ропреносната мрежа;
б) преминаване от режим “поддържане на напре-
жението” в режим “поддържане на реактивна мощ-
ност”, като задава необходимата стойност на реак-
тивната мощност;
2. електроенергийният системен оператор, за да
осигури необходимия резерв по реактивна мощност
за реализиране на планирания режим по напреже-
ние, издава диспечерски разпореждания за промяна
на режима на регулиращите средства на електро-
преносната мрежа:
а) шунтови реактори;
б) кондензаторни батерии;
в) статични компенсатори;
г) синхронни компенсатори;
д) силови автотрансформатори;
е) електропроводи;
3. електроенергийният системен оператор изда-
ва диспечерски разпореждания до операторите на
разпределителни мрежи за:
а) промяна на зададения график по напреже-
ние или зададената реактивна мощност на генера-
торите, присъединени към разпределителната
мрежа, с цел поддържане на планираните стой-
ности на напрежението в съответното място на
присъединяване на разпределителната към
електропреносната мрежа;