Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 29

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
Чл. 113. При експлоатацията на газоочист-
ващи и пепелоулавящи съоръжения в електри-
ческите и отоплителните централи се спазват
изискванията на:
1. Закона за опазване на околната среда и
Закона за чистотата на атмосферния въздух;
2. държавните и отрасловите стандарти и
наредби за опазване на атмосферния въздух от
замърсяване;
3. типовите инструкции за експлоатация на
системите за газоочистване и пепелоулавяне.
Чл. 114. При експлоатацията на електри-
ческите мрежи и уредби се спазват наредбите
за пределно допустимите нива на електромаг-
нитни полета в населени територии и опреде-
лените хигиенно-защитни зони около излъч-
ващи обекти.
Чл. 115. На всеки енергиен обект се контро-
лират и измерват:
1. изхвърлянията на замърсяващи вещества
в околната среда;
2. разходите на добавъчните и на отпадъч-
ните води;
3. напрегнатостта и плътността на електро-
магнитните полета в хигиенно-защитните зони
около излъчващи обекти.
Чл. 116. (1) Контролът и измерванията по
чл. 114 се извършват непрекъснато с автомати-
зирани технически средства.
(2) Допуска се временно, при липса на авто-
матизиран контрол, извършването на периодич-
ни директни измервания и използването на
изчислителни методи.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА
Чл. 117. Лицата, които отговарят за техничес-
кото състояние и безопасната експлоатация на
съоръженията и сградите, са длъжни да осигурят:
1. обслужване, поддържане и контрол в съот-
ветствие с изискванията на експлоатационните
инструкции, техническите условия на доставката
и действащите технически нормативни актове;
2. воденето на експлоатационно-ремонтна
документация и съхраняването є;
3. спазването на изискванията на тази на-
редба и на наредбите за безопасност на труда и
за пожарна безопасност.
Чл. 118. Ръководителите на енергийните
предприятия и на енергийните обекти носят
отговорност за спазването на наредбата от под-
чинения им персонал.
Чл. 119. При нарушаване изискванията на
наредбата се налагат административни наказа-
ния по Закона за административните наруше-
ния и наказания (ЗАНН) в зависимост от сте-
пента и характера на нарушението, освен ако за
деянието не се предвиждат по-строги наказа-
ния по други нормативни актове.
Чл. 120. При неспазване изискванията на
наредбата, в резултат на което е причинено
нарушение на работата на енергийните обек-
ти, пожар или трудова злополука, отговорност
носят:
1. ремонтният персонал, който непосред-
ствено обслужва и ремонтира съоръженията и
сградите на енергийните обекти—за нарушени-
ята, станали по негова вина;
2. оперативният дежурен персонал на енер-
гийните обекти, операторите на преносната и
разпределителните мрежи—за извършените от
тях неправилни манипулации или дадени пог-
решни диспечерски разпореждания;
3. ръководителите на структурните звена в
енергийните обекти—за извършени от тях на-
рушения и за нарушения от подчинените им;
4. ръководителите на енергийните обекти и
техните заместници—за нарушенията в управ-
ляваните от тях обекти;
5. инженерно-техническият персонал на енер-
гийните предприятия—за допуснатите наруше-
ния в структурните звена под тяхно методично
ръководство;
6. ръководителите на операторите на пре-
носната/разпределителната мрежа и ръководи-
телите на енергийните предприятия и техните
заместници—за нарушения в управляваните от
тях обекти и структурни звена;
7. ръководителите и инженерно-технически-
ят персонал на проектантските, научноизсле-
дователските, строителните, монтажните, пус-
ковите и ремонтните организации—за наруше-
ния, допуснати от тях и от техни подчинени.
Чл. 121. Ръководителите на всички нива носят
лична отговорност за своите решения или разпо-
реждания, които са в нарушение на наредбата.
Ч А С Т  В Т О Р А
ТЕРИТОРИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ
ОБЕКТИ. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
ТЕРИТОРИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ
ОБЕКТИ
Чл. 122. За нормалното експлоатационно и
санитарно-техническо състояние на всички сгра-
ди и съоръжения (надземни и подземни), раз-
положени на територията на енергийния обект,
задължително се контролират и поддържат в
изправност:
1. системите за отвеждане на повърхностни-
те и подпочвените води (дренажи, каптажи,
канали и др.);
2. системите за очистване на замърсените
отпадъчни води;
3. системите за очистване на димните газове
и системите на вентилираните помещения от
прах и аерозоли;
4. системите за техническо водоснабдяване,
пожарогасене, канализация, за транспорт на
газообразно и течно гориво и на технически
газове, за хидро-, шлако- и пепелоотделяне;
5. източниците на питейна вода, водоемите
и санитарните зони около тях;
6. железопътните линии и прелези, автомо-
билните и противопожарните пътища, подстъ-
пите към противопожарните хидранти;