Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
органа по чл. 329, ал. 1, т. 1, са длъжни в едносед-
мичен срок след монтирането им да ги регист-
рират в регионалните отдели на ГД “ИДТН”, на
чиято територия ще се експлоатират.
(2) Собствениците или ползвателите на га-
зопроводи, газови съоръжения и инсталации,
които подлежат на технически надзор от орга-
на по чл. 329, ал. 1, т. 2, са длъжни в едноседми-
чен срок след монтирането им да ги регистри-
рат пред избран от тях орган.
(3) Собствениците или ползвателите на га-
зопроводи, газови съоръжения и инсталации,
които подлежат на технически надзор от орга-
на по чл. 329, ал. 3 и 4, са длъжни в едноседми-
чен срок след монтирането им да ги регистри-
рат пред съответните ведомствени органи по
технически надзор.
(4) Регистрирането се извършва по писмено
искане на собственика или ползвателя на га-
зопровода, газовото съоръжение или инстала-
ция, придружено с ревизионна книга и следни-
те документи в два екземпляра:
1. документите по чл. 330, ал. 2;
2. разрешение за употреба по чл. 331, ал. 1
или декларация за съответствие—за газовите
уреди, за които има влезли в сила наредби по
чл. 7 ЗТИП;
3. удостоверения за качество на използвани-
те материали;
4. протоколи за резултатите от контрола без
разрушаване на заварените съединения и за
проведените изпитвания;
5. протокол за продухване на газопровода.
Чл. 336. Съдовете, работещи под налягане,
включени в газово съоръжение или инстала-
ция, се регистрират като отделно съоръжение.
Чл. 337. (1) Газопроводите, газовите съоръ-
жения и инсталации се пререгистрират от орга-
ните за технически надзор при:
1. промяна на техния собственик или полз-
вател;
2. след реконструкция и рехабилитация, как-
то и след преустрояване съгласно чл. 332.
(2) Пререгистрирането по ал. 1 се извършва
по писмено искане на собственика или ползва-
теля, придружено в случая по ал. 1, т. 2 със след-
ните документи в два екземпляра:
1. обяснителна записка за извършените
промени;
2. проектната документация, по която е из-
вършено преустройството или рехабилитация-
та, съответно техническата документация, по
която е извършено преустройването;
3. протоколи за извършените изпитвания.
Чл. 338. (1) Исканията за регистриране или
пререгистриране на газопроводите, газовите
съоръжения и инсталации се разглеждат в срок
до 10 работни дни след получаването им. Ако
не бъдат констатирани непълноти в представе-
ните документи, органите за технически над-
зор регистрират или пререгистрират газопро-
вода, газовото съоръжение или инсталация.
(2) При непълноти в представените докумен-
ти органите за технически надзор дават въз-
можност на собственика или ползвателя да ги
отстрани в срок до 10 работни дни.
Раздел III
Технически прегледи и проверки на газопро-
води, газови съоръжения и инсталации
Чл. 339. (1) Органите за технически надзор
извършват следните технически прегледи на
газопроводите, газовите съоръжения и ин-
сталации:
1. първоначални—след регистрирането им;
2. периодични:
а) външен технически преглед—извършва
се най-малко веднъж в годината без спиране
експлоатацията на газовото съоръжение или
инсталация;
б) външен технически преглед с изпитване на
плътност и якост на газовото съоръжение или
инсталация—най-малко веднъж на 8 години;
3. след преустройство съгласно чл. 332;
4. след спиране експлоатацията на газопро-
водите, газовите съоръжения и инсталации за
повече от 6 месеца;
5. след подмяна и ремонт на елементите под
налягане или на предпазните устройства;
6. когато инсталацията е демонтирана и
монтирана на ново място;
7. след аварии или злополуки.
(2) За извършване на първоначалните прег-
леди на газопроводите, газовите съоръжения и
инсталации техните собственици или ползвате-
ли са длъжни да отправят писмено искане до
органите за технически надзор, които са ги ре-
гистрирали.
(3) Собствениците или ползвателите на га-
зопроводите, газовите съоръжения и инстала-
ции са длъжни да уведомят органите за техни-
чески надзор за настъпването на събития по
ал. 1, т. 4 и 5 в срок 7 дни от настъпването им.
(4) Допуска се за преносни и разпределител-
ни газопроводи и за инсталации за природен
газ, работещи на непрекъснат режим, изпитва-
нията да се заменят с други методи за определя-
не на техническото им състояние без прекъсва-
не на газоснабдяването. Методите се съгласу-
ват с ГД “ИДТН”. Заключението за годността
за безопасна експлоатация се дава от лицето,
извършило изпитването.
Чл. 340. (1) Датите за извършване на пери-
одичните технически прегледи се определят от
органите за технически надзор и се съобщават
един месец предварително на собственика или
ползвателя на газопровода, газовото съоръже-
ние или инсталация.
(2) Допуска се удължаване до 6 месеца на
определените в чл. 252, ал. 1 срокове по писме-
но искане на собственика или ползвателя на
газопровода, газовото съоръжение или инста-
лация, в което той предлага нова дата за извър-