Държавен вестник, бр. 32, 2009 г., стр. 15

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
(6) Допуска се техническите прегледи на
АГУ по ал. 1, т. 2 и 3 да се извършват от лице
по чл. 349, ал. 1, т. 2, различно от лицето, ре-
гистрирало АГУ, ако ползвателят му предос-
тави копие от документа за извършения пос-
леден технически преглед и копие от серти-
фиката на бутилката за компресиран приро-
ден газ и ако са поставени стикерите по
чл. 370а, ал. 4 и не е изтекъл срокът за из-
вършване на периодичен преглед по чл. 359,
ал. 1, т. 2 и 3.
(7) В годината, когато следва да се извърши
преглед по ал. 1, т. 3, не се извършва преглед по
ал. 1, т. 2, буква “а”.
Чл. 360. Ползвателят е длъжен да осигури на
служителите на ГД “ИДТН” всички необходи-
ми за извършването на техническите прегледи
калибрирани средства за измерване, техничес-
ки средства, инструменти, електроенергия, лич-
ни предпазни средства и персонал.
Чл. 361. (1) Техническите прегледи имат за
цел да проверят съответствието на съоръжени-
ята по чл. 1а, т. 1—5, 7 и 8 със:
1. документите по чл. 352 и/или 357, и/или
358а;
2. изискванията на глава първа, глава втора,
раздели I—VIII и глави трета, четвърта, пета и
шеста—за съоръженията по чл. 1а, т. 1—5 и 7,
за които няма влезли в сила наредби по чл. 7
ЗТИП;
3. изискванията на глава пета към помеще-
нията, в които се монтират газови уреди, и към
съоръженията за извеждане на димните газове
на открито;
4. изискванията на наредбата по чл. 200, ал. 2
от Закона за енергетиката—за прегледите по
чл. 359, ал. 1, т. 1.
(2) Органите за технически надзор извър-
шват:
1. външен преглед—при всички технически
прегледи;
2. изпитване на якост и плътност—при тех-
ническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 1, 3—6;
3. проверка за наличието на маркировка за
съответствие, когато такава се изисква от при-
ложимите наредби по чл. 7 ЗТИП—при техни-
ческите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 1 и 4.
(3) При техническите прегледи по чл. 359,
ал. 1, т. 7 и 8 органите за технически надзор
могат да извършат някои или всичките прегле-
ди, проверки и изпитвания по ал. 2.
(4) При техническите прегледи по чл. 359,
ал. 1, т. 1, 3—8 на газови уреди се извършват
прегледите и проверките по ал. 2, т. 1 и 3.
Чл. 362. При техническия преглед по чл. 359,
ал. 1, т. 1 или 4 на съоръжения по чл. 1а, т. 1—
5, на които е извършено оценяване на съответ-
ствието съгласно Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на съ-
оръженията под налягане, не се извършва из-
питване на якост и плътност, ако:
1. крайният контрол на съоръжението е
включвал изпитване на якост и плътност в на-
пълно сглобен вид и не са изминали повече от
12 месеца от датата на извършването му;
2. при външния преглед не са констатирани
дефекти или неизправности, които оказват вли-
яние върху безопасната експлоатация на съо-
ръжението;
3. не са разглобявани разглобяеми съедине-
ния и не са извършвани ремонти на съоръжени-
ето или на неразглобяемите му съединения след
извършването на крайния контрол.
Чл. 363. При техническите прегледи по
чл. 359, ал. 1, т. 1 на съоръженията по чл. 1а,
т. 1—5 и 7 се извършват прегледите, изпитвани-
ята и проверките по чл. 361, ал. 2, т. 1—3.
Чл. 364. (1) При техническите прегледи по
чл. 359, ал. 1, т. 2, букви “а” и “б” се извършва
външен технически преглед.
(2) При техническите прегледи по ал. 1 на
АГУ се извършва и изпитване на плътност.
Чл. 365. При техническите прегледи по
чл. 359, ал. 1, т. 3—6 се извършва:
1. външен преглед;
2. изпитване на якост и плътност.
Чл. 366. При техническите прегледи по
чл. 359, ал. 1, т. 7 или 8 се извършва:
1. външен преглед, и/или
2. изпитване на якост и плътност.
Чл. 367. (1) При външния преглед на съоръ-
жението по чл. 1, т. 1—5, 7 и 8 в зависимост от
вида му се проверява:
1. съответствието му със:
а) документите, предоставени на органите за
технически надзор при регистрацията му и/или
при извършени ремонти и преустройства;
б) изискванията на глава втора, раздели I—
VIII и глави трета, четвърта, пета и шеста;
2. наличието на документи, които удостове-
ряват извършването на проверки на изправно-
то действие и настройката на защитните уст-
ройства—предпазно-изпускателни вентили и
клапани, предпазно-отсекателни клапани и вен-
тили или предпазни клапани—за инсталации
за регулиране налягането на газа;
3. външната повърхност на газопроводи или
инсталации за наличие на корозия, пукнатини,
деформации и други дефекти, които могат да се
установят визуално без използване на специа-
лизирани уреди;
4. за недопустимо изместване или повреда
на свързващи съединения, укрепващи елемен-
ти, фланцови и други съединения;
5. наличието на неизправности на устройст-
вата за безопасност, арматурата, средствата за
измерване и другите уреди, които могат да се
установят визуално;
6. наличието на видими повреди или дефек-
ти на опори или подвезки на газопроводи или
инсталации;