Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 167. Изпитването на изолиращите въ-
жета включва механични и електрически из-
питвания.
Чл. 168. (1) Изолиращото въже механично
се изпитва чрез статично натоварване на опън.
Изпитването се извършва за цялата дължина
на въжето или по части съгласно табл. 8.
(2) Изпитването се приема за успешно, кога-
то въжето издържи изпитвателното натоварва-
не без разкъсвания и деформации.
Таблица 8
Статично изпитване на изолиращи въжета
на опън
Диаметър
Обиколка
Изпитвателно
Разкъсващо
на въжето,
на въжето,
натоварване,
натоварване,
mm
mm
kN
kN
9,55
30
2,5
9,7
12,74
40
3,75
15
15,92
50
7,75
23
22,29
70
10
40
25,47
80
12,5
50
31,84
100
18
72
Чл. 169. (1) Изолиращото въже електричес-
ки се изпитва за цялата му дължина по схемата
в приложение № 8.
(2) Електрическа якост на изолацията се
изпитва с напрежение 75 kV при 300 mm разсто-
яние между електродите (2,5 kV на 1 cm дължи-
на от въжето). Продължителността на изпит-
ването е една минута.
Чл. 170. Преди изпитването на електричес-
ка якост изолиращото въже се почиства с мие-
щи синтетични препарати и се подсушава не
по-малко от 24 h.
Чл. 171. Механичното и електрическото из-
питване на изолиращо въже се извършва най-
малко един път на 12 месеца.
Раздел III
Специфични правила за съхранение и
подготовка за използване
Чл. 172. Изпитаните изолиращи въжета се
съхраняват защитени от пряко слънчево лъче-
ние при относителна влажност на въздуха не
по-голяма от 75 % и без агресивни химични
вещества.
Чл. 173. Не се допуска използването на за-
щитни въжета при относителна влажност на
въздуха над 90 %, дъжд, мъгла и снеговалеж.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този наредба:
1. “Електрозащитни средства” са средствата
за защита от поражението от електрически ток,
от въздействието на електрическа дъга и про-
дуктите на горенето є, както и от въздействие-
то на електромагнитно поле.
2. “Указател за напрежение” е устройството
за определяне наличието или отсъствието на
работно напрежение.
3. “Сигнализатор за наличие на напрежение”
е устройството за предупреждение на работе-
щия за приближаването му на опасно разстоя-
ние до тоководещи части, намиращи се под нап-
режение, или за предварителна информация за
наличието на напрежение, когато работещият
е на разстояние от тоководещите части, значи-
телно по-голямо от безопасното.
4. “Безопасно разстояние” е най-малкото
допустимо разстояние между работещия и из-
точника на опасност, необходимо за осигуря-
ване на безопасността.
5. “Изолираща част (елемент)” е частта, из-
готвена от електроизолационен материал, коя-
то осигурява безопасно разстояние и предпазно
изолиране за ползвателя.
6. “Праг на напрежение” е минималното
напрежение между частта под напрежение и
земята (масата), необходимо за получаване на
отчетлива индикация, съответстваща на специ-
фичните условия, определени в съответния тест.
7. “Индикация” е указване и показване на
наличие или отсъствие на работно напрежение
на контактния електрод/индикаторното уст-
ройство на указателя за напрежение.
8. “Еластомер” е обобщеното наименование
на гума, латекс и еластомерни компаунди, ко-
ито могат да бъдат естествени или синтетични,
или комбинация от двете.
9. “Инструменти за работа под напреже-
ние”—инструментите, устройствата и съоръ-
женията, конструирани специално или прис-
пособени, изпитани и поддържани за работа
под напрежение.
10. “Изолиран инструмент”—инструмент,
изработен от проводящ материал, който час-
тично или изцяло е покрит с изолационен ма-
териал.
11. “Изолиращ инструмент”—инструмент,
изработен изцяло или предимно от изолацио-
нен материал.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията във
връзка с чл. 276, ал. 3 КТ.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след
обнародването є в “Държавен вестник”.
§ 4. Указание за прилагане на наредбата
дава министърът на икономиката и енерге-
тиката.
Министър: Р. Овчаров