Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 18

СТР.  18	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
2. при повече от два работни хлорато­
ра – два резервни хлоратора.
Чл. 89. (1) Тръбопроводите за втечнен и 
газообразен хлор и хлорна вода се проектират 
хлороустойчиви и с възходящ наклон 0,01 към 
хлораторния апарат.
(2) Хлоропроводите се проектират на кон­
золи в помещенията, а извън сградата – на 
естакади, като се осигурява защитата им от 
пряко слънчево нагряване.
Чл. 90. Хлоропроводите се оразмеряват за 
три пъти максималното оразмерително коли­
чество хлор, както следва: от 2,5 до 3,5 m/s – за 
газообразен хлор, и 0,8 m/s – за втечнен хлор, 
при работно налягане, не по-малко от 1,6 МРа 
и при налягане за изпитване 2,3 МРа.
Чл. 91. (1) При паралелна работа на два или 
повече хлоратора тръбопроводите за хлорна 
вода се свързват посредством резервоар без 
прекъсване на потока.
(2) Тръбопроводите се разполагат в помеще­
нията в монтажни канали, в пода или на кон­
золи към стените, а извън сградата – подземно 
или в колектори, в които освен тръбопроводите 
не се предвиждат други комуникации.
Чл. 92. В помещенията на хлораторните 
станции за втечнен хлор се осигурява из­
вестителна звукова и/или светлинна сигна­
лизация при аварийно изтичане на хлор от 
съоръженията.
Чл. 93. Допуска се изпускане на отпадъчни 
води от апаратното помещение, разходното 
помещение и антрето на хлораторната стан­
ция само ако това не води до замърсяване 
на околната среда. В противен случай преди 
изпускането на отпадъчни води се използва 
неутрализиращ реагент.
Чл. 94. Хлораторни станции, работещи с 
хлорни съединения, се проектират със след­
ните помещения:
1. хлораторно помещение, в което се по­
местват реагентните съдове и дозаторите;
2. склад за хлорни съединения;
3. антре.
Чл. 95. Свободната площ в хлораторните 
помещения е от 4 до 6 m2, като проходите за 
преминаване между съдовете, дозаторите и 
стените се проектират с широчина, по-голяма 
от 0,7 m.
Чл. 96. Инсталациите за дезинфекция на 
водата, различни от тези по чл. 83 до чл. 95, 
се проектират в съответствие с указанията 
на производителя.
Чл. 97. Работата на всички инсталации 
за дезинфекция на водата се автоматизира 
напълно, като се синхронизира с работата на 
водопровода, помпените станции или пречис­
твателната станция.
Чл. 98. Тръбопроводите на вентилацион­
ната система и обезвреждащите съоръжения 
се проектират от корозионоустойчиви стро­
ителни продукти.
Раздел VІІІ
Складове за реагенти и филтърни материали. 
Спомагателни и обслужващи помещения
Чл. 99. (1) Складовете за реагенти и фил­
търни материали се оразмеряват в зависимост 
от условията за транспортиране, товарене и 
разтоварване, необходимия запас, изисква­
нията за съхранение и физико-механичните 
свойства на материалите.
(2) Складовете за реагенти се оразмеряват 
за 15 – 30-дневен запас при максимален разход 
на реагенти.
(3) Допуска се складовете за реагенти да 
се оразмеряват за по-малък запас, но за не 
по-малко от 7 дни след съответна технико-
икономическа обосновка.
(4) При наличие на централни (базисни) 
складове се допуска складовете за реагенти 
да се оразмеряват за тридневен запас.
Чл. 100. (1) В зависимост от производи­
телността на пречиствателната станция, ка­
чеството на суровата вода, технологията на 
пречистване, обема на технологичния контрол 
и местните условия освен основните техноло­
гични съоръжения и помещения се предвиждат 
и необходимите спомагателни съоръжения и 
помещения, включително лаборатории, като 
се определят видът и площта им.
(2) Основните, спомагателните и обслужва­
щите помещения в сгради се разполагат при 
спазване на технологичните и санитарно-хи­
гиенните изисквания и на правилата и нор­
мите за пожарна безопасност след съответна 
технико-икономическа обосновка.
(3) Към спомагателните и обслужващите 
помещения се предвиждат необходимите 
санитарно-хигиенни помещения съобразно 
числеността на персонала.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ­
РАНЕ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
Чл. 101. (1) Категорията на помпените 
станции се определя в съответствие с кате­
горията на водоснабдителната система, която 
обслужват.
(2) Помпените станции се проектират за 
работа по три схеми: 
1. отворена система;
2. затворена система;
3. смесена система.
(3) Помпените станции се проектират така, 
че да осигуряват необходимото оразмерително 
налягане и водно количество във водоснаб­
дителната система.
(4) При проектирането на помпените стан­
ции се предотвратяват и/или избягват следните 
състояния:
1. кавитация;
2. нестабилност вследствие ненормални 
колебания на водното ниво;