Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Таблица 35
№ 
по 
ред
Помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони, до 
които се определя разстоянието
Разстояние, m, от трансформатори и 
разпределителни уредби
закрити
открити
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
С тежки или втечнени горими газове
Помещения с негорими стени без отвори към трансформаторни 
постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне 
на газове от смукателната вентилация
Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции 
и разпределителни уредби и външни взривоопасни съоръжения
Резервоари (газголдери)
С леки горими газове, леснозапалими течности, горим прах или 
влакна
Помещения с негорими стени без отвори към трансформаторни 
постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне 
на газове от смукателната вентилация
Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции 
и разпределителни уредби и външни взривоопасни съоръжения
Естакади с открито наливане или изливане на горими течности с 
пламна температура, по-висока от 55 °С
Естакади със закрито наливане или изливане на ЛЗТ
Резервоари с ЛЗТ
Резервоари (газголдери) с ГГ
10
20
80
не се нормира
6
30
15
30
40
15
30
100
0,8 до открито мон-
тирани трансформа-
тори
15
60
25
60
60
(2) Разстоянията до подземни резервоари 
може да се намаляват до 50 %.
Чл. 293. В експлозивоопасни зони може да 
се използват и проводници и кабели с алуми-
ниеви жила за силови и осветителни мрежи, 
които се свързват посредством заваряване или 
пресоване.
Чл. 294. Не се разрешава открито полагане 
на неизолирани проводници в експлозивоопас-
ни зони, включително тролейни проводници 
за кранове.
Чл. 295. (1) Проводниците и кабелите са с 
изолация в съответствие с номиналното напре-
жение на мрежите, но не по-малко от 500 V.
(2) Неутралните проводници се изпълняват 
със същата изолация както фазовите проводни-
ци и се поставят заедно с тях в обща обвивка 
или тръба.
Чл. 296. Отворите в стените и в подовете 
за прокарване на кабели и тръби се уплътня-
ват срещу проникване на пари и газове, като 
се използват продукти, осигуряващи граница 
на огнеустойчивост не по-малка от тази на 
стената или пода.
Чл. 297. Не се разрешава монтирането на 
съединителни и разклонителни муфи за кабели 
в експлозивоопасни зони.
Чл. 298. Входовете на кабелите в електри-
ческите машини и апарати се изпълняват с 
входящи арматури.
Чл. 299. В експлозивоопасните зони се разре-
шава полагането на проводници в газови тръби 
и бронирани кабели по естакади с тръбопроводи 
за ГГ и ЛЗТ по един от следните начини:
1. по-ниско от тръбопроводи за горими пари 
или газове с плътност, по-малка от плътността 
на въздуха;
2. над тръбопроводи за ЛЗТ, както и за го-
рими пари или газове с плътност, по-голяма 
от плътността на въздуха.
Чл. 300. В експлозивоопасните зони се раз-
решава използването на неизолирани медни 
или алуминиеви шинопроводи, при условие че:
1. шините са съединени посредством зава-
ряване или пресоване;
2. болтовите съединения (в местата, където 
шините се присъединяват към апаратите) са 
осигурени срещу саморазвиване;
3. температурата на шинопроводите и на 
неизолираните изводи не превишава опреде-
лените стойности за взривозащитено електро-
съоръжение;
4. шинопроводите са защитени с метални 
кожуси и се отварят със специални инструменти.
Ч А С Т  В Т О Р А
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТИ С ПОВИ-
ШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
СТРОЕЖИ С АТРИУМИ И СТРОЕЖИ С 
ВИСОЧИНА НАД 28 МЕТРА 
Раздел І
Сгради с атриуми
Чл. 301. (1) При проектирането на сгради 
с атриум, приобщаващ три и повече етажни 
нива, се спазват изискванията по тази глава.