Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 85

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  85  
съобразно условията за отвеждане на водите 
в промишлената канализационна система в 
продължение на 24 часа.
Чл. 479. Ревизионните и хидрозатворните 
шахти, вкл. капаците, както и всички съедини-
телни връзки на промишлената канализация, 
се проектират така, че да не пропускат пари 
и течности.
Чл. 480. (1) Хидравлични затвори се 
пред­виждат на всички отклонения от поме-
щения и площадки с технологична апарату-
ра, площадки на групи или отделно стоящи 
резервоари, помещения за шибърни възли, 
групи апарати, помпени станции за ЛЗТ и 
ГТ, лаборатории, наливно-изливни естакади, 
нефтозадържатели и др.
(2) Хидравличните затвори се предвиждат 
на разстояние един от друг не повече от 250 m 
в шахти с височина на водния стълб във всеки 
затвор не по-малка от 0,25 m.
Чл. 481. (1) Разстоянието между два задър-
жателя или между задържател и други пре-
чиствателни съоръжения за отпадъчни води е 
най-малко 10 m; между задържател и резервоар 
с уловени леснозапалими и горими течности 
или между задържател и помпена станция, ко-
ято обслужва задържателя – най-малко 20 m; 
между задържател и технологична инсталация 
или резервоари за ЛЗТ, ГТ и ГГ с относителна 
плътност спрямо въздуха, по-голяма от 1 – най-
малко 30 m.
(2) Разстоянията по ал. 1 може да се на-
маляват, както следва: за закрити задържа-
тели с вместимост от 50 до 100 m3 – с 50 %, 
и за закрити задържатели с вместимост до 
50 m3 – със 75 %.
(3) Разрешава се задържатели с пропуска-
телна способност не по-голяма от 15 l/s да 
се обединяват в един блок със събирателните 
резервоари за улавяне на ЛЗТ и ГТ и с помпе-
ните станции към тях.
Чл. 482. (1) На разстояние най-малко 10 m 
преди и след задържателите на канализационна-
та мрежа се предвиждат хидравлични затвори.
(2) За отвеждане на уловените леснозапалими 
и горими течности от няколко задържатели в 
общ колектор всяко присъединение към ко-
лектора се изпълнява с хидравличен затвор.
Чл. 483. (1) Задържателите се изпълняват 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, с обща повърхност не 
по-голяма от 2000 m2 и с дължина на една от 
страните не повече от 40 m.
(2) Височината на стените на задържателя 
от нивото на течността в него до върха на 
стената е най-малко 0,5 m.
(3) Задържателите се ограждат с ограда, 
изпълнена от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2, с височина 
най-малко 1 m.
Чл. 484. (1) 3адържателите се състоят от 
не повече от две паралелно работещи сек-
ции с широчина най-малко 6 m. Допуска се 
индивидуалните (местни) задържатели да са 
едносекционни.
(2) Когато резервоарният парк е свързан с 
канализация, се предвиждат авариен резервоар 
или открити котловани, които се разполагат на 
разстояние най-малко 30 m от задържателите, 
с вместимост не по-малка от вместимостта 
на най-големия резервоар за ЛЗТ и ГТ, но не 
повече от 20 000 m3.
(3) За подземни аварийни резервоари разсто-
янието по ал. 2 може да се намалява до 15 m.
Чл. 485. Сградите на помпените станции за 
производствени отпадъчни води, съдържащи 
ЛЗТ и ГТ, се проектират от I или II степен на 
огнеустойчивост.
Чл. 486. Минималните разстояния от вън­
шните стени на приемните резервоари към 
помпените станции за производствени отпадъч-
ни води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, са най-малко:
1. до сградата на помпената станция – 10 m;
2. до други сгради и съоръжения – 20 m;
3. до жилищни или обществени сгра-
ди – 100 m.
Чл. 487. (1) Метантанковете се проектират 
оградени и на разстояние най-малко 20 m до 
основните съоръжения на пречиствателната 
станция, вътрешнозаводските автомобилни 
пътища и железопътните линии.
(2) Разрешава се блокиране на метантанкове 
с помпени станции, при условие че са отделени 
с брандмауер.
(3) Топлоизолацията на метантанковете се 
изпълнява от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
Раздел Х
Закрити складове от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.2
Чл. 488. (1) Закритите складове в зависимост 
от вида на съхраняваните материали в тях се 
приравняват към съответната категория по 
пожарна опасност.
(2) Разстоянията на закритите складове до 
съседни сгради и съоръжения се определят по 
табл. 39.
Чл. 489. (1) Застроената площ между бранд­
мауерите и етажността на сградите, предназ-
начени за складове за горими материали и 
изделия, както и за негорими материали и 
изделия в горима опаковка, без автоматична 
пожарогасителна инсталация, се определят, 
както следва:
1. за сгради до пет етажа от І и ІІ степен 
на огнеустойчивост с височина не повече от 
20 m – до 2000 m2;
2. за едноетажни сгради от ІІІ степен на 
огнеустойчивост с височина не повече от 
8 m – до 900 m2;