Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
Таблица 3
Наименова-
Начално  тегло
Пределно
Максимален
Височина
Съпротив-
Съпротив-
ние на ФП
по техническите
допустимо
диаметър
с капака,
ление по
ление средно
условия, kg
тегло при
по канта,
mm
ТУ макс.,
фактическо,
експлоата-
mm
mm
mm
ция,
kg
ФП-50у
32
35
440
300
45
-
ФП-50/25
15,5
16,5
320
300
65
-
ФП-100
60—62
70
550
507
60
40—45
ФП-100у
56—58
66
550
507
60
40—45
ФП-100/50
33
36
445
420
65
50—55
ФП-200-59
70
80
570
520
105
85—90
ФП-300
65—66
75
580
610
85
85
Проверка за неподвижност на шихтата на ФП
7. Неподвижността на шихтата се установява
чрез преобръщане или разтръскване на филтъра.
При проверката не трябва да се чува шум от пре-
сипващ се въглен и от изходния отвор на ФП не
следва да изпадат зърна от въглен-катализатора.
В противен случай ФП се бракува.
Проверка за пробив на противодимния филтър
и за агрегиране на шихтата на ФП
 8. Дефектите се установяват чрез измерване
на съпротивлението на ФП. При наличие на таки-
ва съпротивлението на филтъра се отклонява с 20
и повече процента от указаното на маркировката.
В този случай след извършване на описаната по-
долу контролна проверка ФП се бракува.
За пробив на противодимния филтър може да
се съди и по наличието на нарушаване целостта на
картона, особено на гънките и местата, прилепващи
към вътрешния перфориран цилиндър.
Контролна проверка на ФП
9. Контролната проверка се извършва за оцен-
ка на защитните свойства на ФП по отношение
на отровните вещества (ОВ). Проверката се из-
вършва при дебит на въздушния поток, равен на
номиналната производителност на изпитваните
ФП след предварително определяне на херметич-
ността им. Контролната проверка започва с из-
питване на ФВУ като цяло. При загуба на защит-
ни свойства се проверява всеки ФП поотделно.
Негодните се бракуват.
В качеството на ОВ при извършване на кон-
тролна проверка се използват: етилмеркаптан (при
липса на етилмеркаптан—хлорпикрин)—за опре-
деляне защитните свойства на шихтата, и хлор-
ацетафенон—за определяне защитните свойства на
противодимния филтър.
Пред въздуховземащото устройство на ФВУ,
включено на режим “филтър-вентилация”, се съз-
дава определена концентрация от ОВ. Парите и
аерозолите на веществото попадат във ФП и в
случай на неизправност проникват в съоръжение-
то, където се откриват по характерното им органо-
лептично въздействие.
Определяне защитните свойства на шихта-
та на ФП
10. След определяне херметичността на колона-
та ФП и след установяване на дебита на въздуш-
ния поток до номиналната є производителност
ФВУ се пуска на режим “филтър-вентилация”. В
началото на всмукателния є въздуховод се поставя
тавичка с размери 200 Ч 100 mm, в която има пред-
варително изчислено количество етилмеркаптан
(с разчет по 3 ml на всеки ФП с производителност
100 m3/h).
При затруднен достъп до въздуховода съдът се
поставя във въздуховземащата щихта възможно
най-близо до отвора му. В този случай количество-
то етилмеркаптан се удвоява.
При отрицателни температури същите коли-
чества етилмеркаптан се наливат по равно в два съда.
Шихтата се счита за годна, ако до 10 минути
след поставянето на тавичките във въздуховода в
съоръжението не се усеща никаква миризма на
етилмеркаптан.
При работа с хлорпикрин същото количество
от него се напоява върху тампон, който се поставя
в началото на въздуховземащото устройство от-
към ветрената страна. По-нататък се процедира
както и с етилмеркаптан. Ако шихтата е негодна,
в съоръжението се усеща дразнещото сълзотворно
действие на хлорпикрина.
В установените случаи на преминаване на ОВ в
съоръжението вентилаторът се изключва незабав-
но. Херметичният клапан на входния въздуховод
на колоната ФП се затваря, отстранява се съдът с
ОВ и ФВУ се включва на режим “чиста вентила-
ция” до пълно проветряване на съоръжението. След
това се проверява изправността на шихтата на всеки
ФП поотделно. За целта страничните отвори на
останалите ФП се освобождават от въздуховода,
закриват се с плоски заглушки и отново се свърз-
ват с него. Пуска се ФВУ и дебитът на въздуха се
установява в съответствие с номиналната произ-
водителност на изследвания ФП. При повторно
усещане на миризма на ОВ установката се оставя
да работи до пълното є изчезване и без да се спира
вентилаторът, в началото на смукателния възду-
ховод се поставя отново съд с ОВ.