Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 69

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
Чл. 586. Забранява се работа с ръчни елект-
рически инструменти, преносими лампи или
преносими трансформатори във взривоопасна
среда, ако не са в съответното взривозащитно
изпълнение.
Чл. 587. Забранява се работа с ръчни елект-
рически инструменти вън от помещения на
открито при валеж, освен ако не са за напреже-
ние до 12 V, както и при активна атмосферна
(гръмотевична) дейност.
Чл. 588. (1) За ръчните инструменти, прено-
симите лампи и преносимите трансформатори
се използват захранващи кабели със здрава за-
щитна обвивка (шланг) и без снаждания.
(2) Дължината на захранващите кабели на
ръчни инструменти се ограничава до 6 m. До-
пуска се дължина до 30 m при използване на
защитно изключване.
(3) Не се разрешава дължината на изходя-
щите кабели на трансформатори за защитно
разделяне и безопасно свръхниско напрежение
да превишава 30 m.
(4) Захранващите кабели са защитени от
прекомерно механично натоварване (притиска-
не, прегъване, опъване и др.).
(5) Контактите и щепселите за безопасно
напрежение се отличават по вид и конструкция
от тези за напрежение 220/380 V (230/400 V).
Чл. 589. Забранява се заземяване или зану-
ляване на вторичните намотки и вериги на пре-
носимите трансформатори за защитно разде-
ляне и за безопасно свръхниско напрежение.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГЕНЕРАТОРИ, КОМПЕН-
САТОРИ, ДВИГАТЕЛИ, СИЛОВИ ТРАНС-
ФОРМАТОРИ И МАСЛЕНИ РЕАКТОРИ.
СПЕЦИФИЧНИ УРЕДБИ.
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 590. Тази глава се отнася за специфич-
ните правила за безопасност при извършване
на работи и обслужване на електрически гене-
ратори, компенсатори, двигатели, силови тран-
сформатори и маслени реактори, наричани по-
долу общо “електрически машини”, независи-
мо от мястото на тяхната експлоатация.
Чл. 591. Забранява се експлоатация на елек-
трически машини и тяхната апаратура при:
1. неизправност на защити;
2. свалени защитни капаци, мрежи, решетки
или ограждения;
3. занижена изолация;
4. неизправен заземителен контур (прекъсна-
ти връзки, големи преходни съпротивления и др.).
Чл. 592. Пускането в действие на електри-
чески двигатели на портални кранове, багери и
транспортни ленти се предшества от звуков
сигнал. 
Чл. 593. Електрическите машини, изведени в
оперативен резерв, се третират като машини в
експлоатация и неизправностите в тяхната защи-
та или блокировки своевременно се отстраняват.
Чл. 594. Четковият апарат на въртяща се
машина се обслужва и поддържа без наряд,
еднолично, от специално обучени лица от опе-
ративния/оперативно-ремонтния персонал при
спазване на следните мерки за безопасност:
1. работата се извършва с диелектрични
ръкавици;
2. краката са обути в гумени боти и се заста-
ва откъм страната на колектора;
3. използваните инструменти са с електрои-
золационни ръкохватки;
4. не се допират с ръце едновременно токо-
водещи части с различна полярност или токо-
водещи и заземени части на машината.
Раздел II
Работа по електрически генератори
и компенсатори
Чл. 595. Работата по основни възли на елек-
трически генератори и компенсатори и по газо-
маслените им системи се извършва с наряд.
Чл. 596. (1) Работата по статорната верига
на изключен от мрежата генератор/компенса-
тор се разрешава след отделяне от шините пос-
редством разединител/разшиноване на генера-
торните изводи и при:
1. включени заземители/ поставени прено-
сими заземители;
2. поставяни табели “Не включвай! Рабо-
тят хора!” върху ключовете за управление и
върху задвижванията на прекъсвачи, разеди-
нители и пусковото табло на валопревъртащо-
то устройство;
3. извадени вложки на предпазителите от-
към страната на напреженовите трансформа-
тори, свързани към генератора/компенсатора;
4. закрити на пулта за управление синхрони-
зационни гнезда и поставени табели “Не включ-
вай! Работят хора!”;
5. изключен разединител към резервния из-
точник за възбуждане и поставена табела “Не
включвай! Работят хора!”.
(2) При генератори с водородно охлаждане
изтласкването на водорода от корпуса да се
извършва съгласно експлоатационната инструк-
ция. На арматурата за запълване на генератора
с водород, както и тази за запълване с инертен
газ се окачват табели “Не включвай! Работят
хора!” и “Внимание! Взривоопасно!”. След флан-
ците на арматурата връзката за подаване на газ
към генератора видимо се прекъсва.
(3) На площадката за работа около генера-
тора се поставят временни ограждения и добре
укрепени плътни капаци или подходящи решет-
ки на технологичните отвори. Капаците (решет-
ките) трябва да издържат предвиденото нато-
варване при ремонта.
Чл. 597. (1) За недопускане образуване на
взривоопасна газова смес в газомаслената сис-
тема на генератор/компенсатор, се контролира:
1. съдържанието на кислород във водорода в
корпуса на генератора да не превишава 1,2 %;
2. съдържанието на кислород във водорода
в поплавковия хидрозатвор, в резервоара за