Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 647. Задължение на топлопреносното
предприятие е да изпълнява, контролира и оси-
гурява:
1. настройването на съоръженията в топло-
преносната мрежа за гарантиране доставката
на топлинна енергия до потребителите в коли-
чество и с параметри съгласно договорите;
2. безопасната и сигурната работа на топ-
лопреносната мрежа при нормален режим и при
изключване на част от потребителите;
3. използването на излишния напор в або-
натните станции за повишаване на хидравлич-
ната устойчивост на топлопреносната мрежа;
4. следенето на изменението и развитието на
топлинните товари на потребителите;
5. контролирането на техническото състоя-
ние и изправността на съоръженията в абонат-
ните станции на потребителите.
Чл. 648. Топлопроводите на топлопреносна-
та мрежа след завършване на строителството и
след извършване на основен ремонт се почист-
ват чрез промиване с техническа вода и послед-
ващо дрениране.
Ч А С Т  П Е Т А
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ
Г л а в а  т р и д е с е т  и  в т о р а
ГЕНЕРАТОРИ И СИНХРОННИ КОМПЕН-
САТОРИ
Чл. 649. При експлоатацията на генератори
и синхронни компенсатори се осигурява про-
дължителната им работа и надеждното дейст-
вие на системите за възбуждане, охлаждане,
маслоснабдяване, пожарогасене, както и на
средствата за контрол, защита, автоматика и
диагностика.
Чл. 650. (1) Автоматичните регулатори на
възбуждане (АРВ) се поддържат постоянно
включени в работа.
(2) Допуска се изключването на АРВ или на
отделни елементи (ограничение на минимал-
ното възбуждане и др.) само в случайте на ре-
монт или проверка на самото устройство.
(3) Настройката и действието на АРВ се съ-
образяват с допустимите режими на работа на
генераторите/синхронните компенсатори и ус-
тройствата за автоматика в електрическата цен-
трала и електроенергийната система.
(4) Автоматичните регулатори на възбужда-
не и устройствата за форсировка на работното
възбуждане  осигуряват:
1. пределно установено напрежение на въз-
буждане не по-ниско от двукратното напреже-
ние на възбуждане в работен режим, ако няма
технически ограничения от производителите;
2. номинална скорост на нарастване напре-
жението на възбуждане;
3. автоматично ограничаване на зададената
продължителност на форсировка.
Чл. 651. (1) Генераторите се въвеждат в екс-
плоатация с работното възбуждане.
(2) Превключването от работно на резервно
възбуждане и обратно като правило се осъщест-
вява без изключване на генератора от мрежата.
Чл. 652. На всички генератори и синхронни
компенсатори, които нямат намотки за отри-
цателно възбуждане в ротора, се изпълнява за-
щита от пренапрежения на роторната намотка
(разрядник, гасително съпротивление и др.),
включена постоянно в работа.
Чл. 653. (1) Резервните източници за снабдя-
ване с масло уплътнението на вала на турбоге-
нераторите с водородно охлаждане се включ-
ват в работа автоматично при изключване на
работния източник или при понижаване наля-
гането на маслото под зададената граница.
(2) За резервиране на основните маслоизточ-
ници за уплътнение на вала на генераторите с
мощност 60 МW и по-голяма се осигуряват пос-
тоянно включени демпферни (буферни) масле-
ни резервоари за подаване на масло и поддър-
жане на положителна разлика в налягането на
масло-водород до окончателно спиране на тур-
богенератора.
Чл. 654. (1) След монтаж и основен ремонт
турбогенераторите и синхронните компенсатори
с водородно охлаждане се включват в работа на
проектното номинално налягане на водорода.
(2) Не се допуска работа под товар на гене-
ратори и синхронни компенсатори, на които
активните части директно се охлаждат с водо-
род или с водород и вода, когато са запълнени
с въздух. Разрешава се непродължителна рабо-
та само на празен ход без възбуждане при тем-
пература на въздуха не по-висока от разреше-
ната в заводската инструкция.
Чл. 655. Устройствата за пожарогасене на
генераторите и синхронните компенсатори се
поддържат в постоянна готовност с възможност
за незабавното им привеждане в действие.
Чл. 656. При пускането и експлоатацията на
генераторите и синхронните компенсатори се
контролират:
1. електрическите параметри на статора,
ротора и възбудителната система;
2. температурите на намотката и стоманата
на статора и на охлаждащата среда, в това число
на съоръженията от системата за възбуждане;
3. температурата на всички лагери;
4. налягането на дестилата, в това число
разликата на налягането вход-изход във фил-
трите, специфичното съпротивление и разхо-
дът на дестилат през намотките и другите ак-
тивни и конструктивни части;
5. налягането и чистотата на водорода;
6. налягането и температурата на маслото,
както и разликата в налягането на маслото и
водорода в уплътненията на вала;
7. херметичността на системата за водно
охлаждане на намотките;