Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 61

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка на база резултатите от измерванията съобразно обхвата, посочен в 
раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за .....................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за .............................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .............................................................................
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер ...............................................................................................................................
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ......................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
2. 
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:       20    г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
деление: импеданс на контура при дефект на 
изолация е импедансът Zs на контура, състоящ 
се от захранващия източник, фазовия проводник 
и защитния проводник до точката на дефекта.
3. Методи за определяне на импеданса и 
критерии за оценяване на съответствие
3.1. При проверката и оценката за съответствие 
на импеданса на контура „фаза – защитен про­
водник“ или „фаза – проводник PEN“ при дефект 
на изолация обект на контрол е съответствието 
на действителния импеданс спрямо импеданса, 
осигуряващ автоматично изключване на електро­
захранването чрез максималнотоковата защита 
за време, по-малко от нормативно определеното 
в Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на 
електрическите уредби и електропроводните 
линии и Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, 
изграждане и поддържане на електрически уредби 
за ниско напрежение в сгради.
3.2. Критерий за ефективност на защитната 
мярка „автоматично изключване на електроза­
хранването“ е токът на еднофазно късо съеди­
нение Ік в съответната точка от електрическата 
уредба, най-често на входа на проверяваното 
електрообзавеждане, да предизвиква задействане 
на максималнотоковата защита за нормативно 
определеното време, гарантиращо безопасност. За 
изпълнение на това условие токът на еднофазно 
късо съединение Ік трябва да бъде по-голям от 
тока на задействане на максималнотоковата 
защита:
Ік > Іа, А
Іа = kІn, А,
където:
Ік е токът на еднофазно късо съединение, А;
Іа – токът, който предизвиква задействане 
на максималнотоковата защита (автоматичния 
прекъсвач или стопяемия предпазител) за нор­
мативно определеното време, А;
In – токът на настройка на максималнотоковия 
прекъсвач или номиналният ток на вложката на 
стопяемия предпазител, А;
k – коефициент, осигуряващ задействане на 
максималнотоковата защита за нормативно 
определеното време.
Приложение № 4
към чл. 14, ал. 2 и чл. 58, ал. 3
ПРОВЕРКА НА ИМПЕДАНС НА КОНТУРА 
ПРИ ДЕФЕКТ НА ИЗОЛАЦИЯ – ИМПЕДАНС 
НА КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОД­
НИК“ ИЛИ „ФАЗА – ПРОВОДНИК PEN“, КАТО 
ЕЛЕМЕНТ ОТ ЗАЩИТНАТА МЯРКА „АВТО­
МАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕ­
ТО ЧРЕЗ МАКСИМАЛНОТОКОВАТА ЗАЩИТА“ 
И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпъл­
нение на проверката на импеданса на контура 
„фаза – защитен проводник“ или „фаза – провод­
ник PEN“ при дефект на изолация като елемент 
от оценката за ефективността на защитата срещу 
поражения от електрически ток чрез защитната 
мярка „автоматично изключване на захранването 
посредством максималнотоковата защита“.
1.2. Приложението е предназначено за персо­
нала на електролаборатории и органи за контрол 
при контрола на изпълнението и при приемането 
на електромонтажни работи в електрически 
уредби с напрежение до 1000 V с директно за­
земена неутрала по отношение на импеданса 
на контура „фаза – защитен проводник“ или 
„фаза – проводник PEN“ при дефект на изолация.
1.3. Приложението може да се ползва и 
при проверката и оценката за съответствие на 
защитата срещу поражения от електрически 
ток на електрически уредби с напрежение до 
1000 V при периодичните им проверки, както 
и след извършване на ремонти, модернизации 
и преустройства.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини 
и определения, регламентирани в Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии и Наредба 
№ 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради.
2.2. Съобразно спецификата на приложението 
се използва следният термин и неговото опре­