Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
Чл. 190. (1) Аварийните инструкции об­
хващат проектните аварии и сценариите, при 
които може да бъде предотвратено значително 
повреждане на горивото в активната зона или 
в басейна за съхранение на отработено гориво. 
Аварийните инструкции трябва да са симп­
томно ориентирани (СОАИ) и съвместими с 
алармените процедури и РУТА.
(2) Аварийните инструкции за проектни 
аварии трябва да дават указания за достигане 
на стабилно безопасно състояние на ЯЦ, а 
аварийните инструкции за сценариите, при 
които може да се предотврати значително 
повреждане на ядрено гориво – за възстано­
вяване или компенсиране на загубени функ­
ции на безопасност и за действия за предот­
вратяване на повреда на ядреното гориво в 
активната зона или в басейна за съхранение 
на отработено гориво.
(3) Комплектът на СОАИ съдържа:
1. процедури за диагностика на състоянието;
2. процедури за оптимално възстановяване 
при преходни режими и проектни аварии;
3. процедури за следене на състоянието и 
за възстановяване на функции на безопасност, 
като подкритичност, охлаждане на активната 
зона, отвеждане на остатъчното топлоотделя­
не, наличие на топлоносител, цялост на кон­
тура на топлоносителя на реактора и цялост 
на херметичната конструкция;
4. процедури за преход към РУТА.
(4) При разработване на СОАИ се опреде­
лят форма, структура и съдържание, които:
1. дават конкретни, точни и достатъчни 
указания на персонала за извършване на 
предписаните действия, включително при 
необходимост от преход към други процедури, 
инструкции и ръководства, като се отчита 
работата само на квалифицираното за съот­
ветните условия оборудване и измервателни 
средства;
2. лесно се отличават от инструкциите 
за нормална експлоатация и са удобни за 
използване;
3. съдържат указания за наблюдение на 
определени технологични параметри (симп­
томи) за следене на автоматичните действия 
на системите, основни операторски действия 
за непосредствено изпълнение и очаквания 
резултат от тях, алтернативни операторски 
действия при неуспех на основните;
4. ясно разграничават допълнително прило­
жената справочна информация, необходима на 
операторите при изпълнение на процедурите. 
Чл. 191. (1) Ръководствата за управление на 
тежки аварии трябва да водят до намаляване 
на последствията от тежки аварии в случаите, 
когато действията на персонала, включител­
но мерките, определени в СОАИ, не са били 
успешни за предотвратяване на повреждането 
на активната зона или на ядреното гориво в 
басейна за съхранение.
(2) Ръководствата за управление на тежки 
аварии и СОАИ трябва:
1. да осигуряват възможност за управление 
на аварии, които едновременно въздействат 
на реактора и на басейна за съхранение на 
отработено гориво и отчитат възможното 
взаимодействие между реактора и басейна 
за съхранение;
2. да отчитат възможностите един енер­
гиен блок да осигурява друг енергиен блок 
на площадката на ЯЦ, без да компрометира 
своята безопасност;
3. да осигуряват своето изпълнение, дори 
когато всички ядрени съоръжения на пло­
щадката на ЯЦ са в аварийни условия при 
отчитане на зависимостите между системите 
и общите ресурси;
4. да отчитат очакваните условия на пло­
щадката на ЯЦ, включително радиологич­
ните условия, свързани с авариите, за които 
са предназначени, и изходното събитие или 
външната опасност, която може да е причи­
ната за него.
Чл. 192. (1) Ръководствата за управление 
на тежки аварии се основават на стратегии 
за управление на сценариите, определени с 
анализа на слабостите и на способностите 
на енергийния блок при тежки аварии и на 
възможните мерки за управление, включител­
но за защита на херметичната конструкция. 
В РУТА се отчита с приоритет работата на 
квалифицираните за съответните условия 
оборудване и измервателни средства.
(2) При разработване на РУТА и СОАИ се 
използват специфични данни за съответния 
енергиен блок. Ефективността на оператор­
ските действия се валидира аналитично с 
използване на проверени компютърни про­
грами и специфични за енергийния блок из­
числителни модели. Резултатите от анализа 
се документират и използват за техническа 
основа на инструкциите.
(3) Аварийните инструкции и ръководства 
се верифицират и валидират от независима 
група експерти съгласно установени вътреш­
ни правила (програми) във вида, в който те 
се използват. Практическата възможност за 
изпълнение на операторските действия се 
валидира със симулаторни средства.
(4) Актуалността на аварийните инструк­
ции и ръководства се проверява периодично 
от експлоатиращата организация.
Чл. 193. (1) При експлоатацията се разра­
ботва и се прилага процес за управление на 
конфигурацията на ЯЦ с цел осигуряване на 
съгласуваност между проектните изисквания, 
физическата конфигурация на КСК, важни 
за безопасността, и експлоатационните до­
кументи. 
(2) Организационните мерки за управление 
на конфигурацията трябва да осигурят, че 
измененията на ЯЦ и КСК, важни за безо­