Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
Раздел III
Безопасна експлоатация на газови съоръже-
ния и инсталации в общественообслужващи,
административни, жилищни и офис сгради
Чл. 147. (1) Във всяка общественообслужва-
ща, административна, жилищна и офис сграда
трябва да има лице, което да отговаря за без-
опасната експлоатация на газовите съоръже-
ния и инсталации.
(2) Лицето, отговорно за безопасната екс-
плоатация, провежда първоначален и ежегоден
инструктаж срещу подпис на лицата, които ще
обслужват газовите съоръжения и инсталации.
Чл. 148. (1) Спирателната арматура на га-
зопроводите се затваря веднага след спиране
работата на газовите уреди.
(2) Вентилът на газовата бутилка се затваря
веднага след спиране работата на газовия уред.
Чл. 149. Ако в помещенията се почувства
мирис на газ, работата на газовите уреди неза-
бавно се спира посредством спирателната им
арматура, а при наличие на бутилка в помеще-
нието вентилът є се затваря. Преустановяват се
всички действия, водещи до искрообразуване
(включване и изключване на електрически уре-
ди, запалване на цигари и др.), и помещенията
се проветряват.
Чл. 150. Спирателната арматура на неавто-
матичните горелки на газовите уреди се отваря
само при включена пилотна горелка или друг
поднесен към горелката източник на пламък.
Чл. 151. При загасване пламък на горелка
на газов уред, който има горивна камера и
димоходи, спирателната арматура на горел-
ката се затваря незабавно и преди повторно
запалване горивната камера и димоходите се
проветряват.
Чл. 152. Преместването на стационарно мон-
тирани газови уреди, захранвани от газопровод,
и на бутилкови инсталации се извършва само
от лице, получило разрешение по чл. 189.
Чл. 153. Газовите уреди, предназначени за
работа на открито, не трябва да се оставят без
непрекъснато наблюдение при работа.
Чл. 154. Комините на газовите уреди се по-
чистват, както следва:
1. тухлените комини на газови водонагрева-
тели и газови уреди за готвене в общественооб-
служващи сгради—на всеки 3 месеца;
2. комини, изработени от огнеупорни мате-
риали (азбестоциментови и керамични тръби
или огнеустойчив бетон) или облицовани от-
вътре с метална обшивка—на всеки 12 месеца;
3. всички други комини (на отоплителни
печки, котли и др.)—в началото на отоплител-
ния сезон.
Раздел IV
Безопасна експлоатация на АГУ
Чл. 155. (1) Собственикът или ползвателят
на АГУ е длъжен:
1. да дава уредбата за ремонт само на лица,
получили разрешение за тази дейност съгласно
чл. 189;
2. преди да влезе в автомобилната газо-
снабдителна станция, да преустанови тютю-
нопушенето в автомобила и да изключи всич-
ки уреди, които могат да предизвикат искра
при работата си—радиокасетофони, мобилни
телефони и други, а преди да започне зарежда-
нето на уредбата с газ—да изключи двигателя
на автомобила.
(2) Собственикът или ползвателят на АГУ
и собствениците на гаражи не трябва да допус-
кат паркиране на автомобили с АГУ в гаражи,
които не отговарят на изискванията на чл. 98,
ал. 3 и 4.
Чл. 156. Собственикът или ползвателят e
длъжeн да прекрати незабавно експлоатацията
на АГУ при:
1. повишаване на налягането или темпера-
турата в нея над допустимите стойности, посо-
чени в техническата є документация, като пре-
ди това изведе автомобила от зоната с повише-
на температура;
2. откриване на деформации, дефекти или
пропуски на газ в елементите под налягане и в
съединенията;
3. изместване или повреда на укрепващите
елементи;
4. наличие на неизправно предпазно ус-
тройство;
5. неизправност на спирателната или регу-
лиращата арматура;
6. други случаи, посочени в инструкцията за
експлоатацията є.
Чл. 157. Пропуските на газ в АГУ се търсят
посредством пенообразуващо вещество или газ-
сигнализатор.
Чл. 158. Не се допуска елементите на АГУ,
с изключение на изпарителя по чл. 81, т. 5, да се
нагряват до температура, по-висока от 50 °С.
Чл. 159. При наличие на пропуски на газ
незабавно се спира двигателят на автомобила,
преустановяват се всички дейности, свързани с
искрообразуване или ползване на пламък, и се
проветряват купето на автомобила и загазени-
те помещения—гаражи, работилници и др.
Чл. 160. Резервоарът на АГУ се запълва с
втечнен въглеводороден газ не повече от 80 на
сто от обема му.
Чл. 161. Изправното действие и настройката
на предпазния клапан на автомобилната газова
уредба се проверяват най-малко веднъж на 24 ме-
сеца от лицето, извършващо техническия прег-
лед на уредбата. Проверката се документира.
Раздел V
Газоопасни работи
Чл. 162. Газоопасни работи са работи, кои-
то се извършват в загазена среда или при извър-
шването на които е възможно да изтече газ от
газовите съоръжения и инсталации.