Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 39

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
2.3. Постоянно инсталираното електрообзавеж-
дане, при нормалната работа на което могат да се
получат дъги или искри, трябва да е:
а) напълно затворено в обвивки от дъгоустой-
чив материал; или
б) монтирано на достатъчно разстояние от
елементите на строителната конструкция, върху
които дъгите и искрите могат да окажат вредни
въздействия, като позволяват сигурно гасене на
дъгата и искрите.
Когато има дъги, дъгоустойчивите материали,
използвани като защитна мярка, трябва да са не-
горими, с ниска топлопроводимост и с подходяща
дебелина за осигуряване на механична якост.
2.4. Неподвижно инсталираното електрообза-
веждане, което предизвиква фокусиране или кон-
центриране на топлина, трябва да е достатъчно
отдалечено от всеки неподвижен обект или еле-
мент на строителна конструкция така, че при нор-
мални условия обектите или елементите да не са
подложени на опасна температура.
2.5. Когато електрообзавеждането е инстали-
рано в помещение, където има леснозапалими
течности в значителни количества, се вземат съ-
ответни мерки за предотвратяване запалването на
течността и за неразпространяване на продуктите
от горенето (пламъци, дим, токсични газове) в
други части на сградата.
2.6. Материалите, от които са изпълнени обвив-
ките, разположени около електрообзавеждането, по
време на въвеждането му в действие трябва да из-
държат на най-високите температури, които могат
да се получат при работа на електрообзавеждането.
Горими материали не са подходящи за изра-
ботването на такива обвивки, освен ако са взети
превантивни мерки срещу запалване—например
покриване с негорими или трудногорими матери-
али с ниска топлопроводимост.
3. Защита срещу изгаряния
Достъпните части на електрообзавеждането,
разположено в зоната на досегаемост, не трябва да
се нагряват до температури, които могат да предиз-
викат изгаряния на хора, и трябва да съответстват
на граничните стойности, дадени в табл. 1. Всички
части на уредбата при нормална работа, които мо-
гат да достигнат дори за кратки периоди темпера-
тури, превишаващи граничните стойности, дадени
в табл. 1, се защитават срещу случаен допир.
Таблица 1
Максимални стойности на температурите на
достъпните части на електрообзавеждането при
нормална работа в зоната на досегаемост
Достъпни части
Материал на
Максимални
достъпните
стойности на
повърхности  температурите,
°С
Устройства за управ-
метал
55
ление с ръка
неметал
65
Части, които могат
метал
70
да бъдат докосвани,
неметал
80
но без да се държат
в ръка
Части, които не е
метал
80
необходимо да бъдат
неметал
90
допирани при нор-
мална работа
Стойностите съгласно табл. 1 не се прилагат за
електрообзавеждане, за което максималните тем-
ператури на достъпните повърхности съответст-
ват на максималните температури от гледна точ-
ка на защита срещу изгаряния, определени в евро-
пейски стандарти или европейски хармонизирани
документи за разглежданото електрообзавеждане,
а при отсъствие на такива стандарти или хармони-
зирани документи—в съответните национални
стандарти.
4. Защита срещу прегрявания
4.1. Отоплителни системи с принудителна цир-
кулация на въздуха
4.1.1. Отоплителните системи с принудителна
циркулация на въздуха, с изключение на акуму-
лиращи отоплители, се проектират така, че наг-
ревателните им елементи да не могат да се включ-
ват под напрежение, докато не се постигне пред-
писаният дебит на въздушния поток, и да се из-
ключват, когато спре въздушният поток. Освен
това те трябва да имат два независими един от
друг термоограничители, които да предотвратя-
ват превишаване на допустимите температури във
въздухопроводите.
4.1.2. Обвивките и носачите за закрепване на
отоплителните тела трябва да са от негорими ма-
териали.
4.2. Уреди за получаване на гореща вода или
пара
Всеки уред за получаване на гореща вода или
пара се защитава срещу прегряване при всички
режими на работа още при проектирането или
инсталирането. Ако даден уред в своята цялост не
отговаря напълно на европейските стандарти или
на европейските хармонизирани документи, защи-
тата се осигурява посредством устройство без са-
мовъзвръщане в изходно положение, функциони-
ращо независимо от термостата.
Когато уредът не е със свободно изтичане (без
налягане) и е предназначен за работа под наляга-
не, той трябва да има устройство, ограничаващо
налягането на водата.
Приложение № 3
към чл. 33, ал. 3
Защита срещу свръхтокове
1. Общи положения
Тоководещите проводници се защитават пос-
редством едно или повече устройства за автома-
тично прекъсване на електрозахранването срещу
претоварване и късо съединение, освен когато
свръхтоковете се ограничават в съответствие с т. 5.
2. Видове защитни устройства
2.1. За защита срещу свръхтокове се използват
видовете устройства, посочени в т. 2.2—2.4.
2.2. Устройства за защита едновременно срещу
токове на претоварване и срещу токове на къси
съединения
Тези защитни устройства трябва да изключват
всички свръхтокове до и включително проспект-
ния ток на късо съединение в мястото на инстали-
ране на устройството. Те трябва да отговарят на
изискванията на т. 3 и 4.3.1. Такива защитни уст-
ройства са:
а) автоматичните прекъсвачи с вграден топли-
нен изключвател;