Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
(8) Изградените съоръжения за присъединя-
ване по ал. 5 и 6 се прехвърлят възмездно в соб-
ственост на преносното предприятие на база
взаимно признати разходи.
(9) Съоръженията за присъединяване могат
да се изграждат на етапи, за отделни части на
обекта при условията и по реда на ЗУТ. 
(10) Проектирането, изграждането и рекон-
струкцията на уредби и мрежи с високо напре-
жение—собственост на разпределителното
предприятие, които се присъединяват към пръс-
теновидна (затворена) мрежа—собственост на
преносното предприятие, се извършват от и за
сметка на разпределителното предприятие.
(11) Преносното предприятие е длъжно да
предостави допълнителна информация за оси-
гуряване на техническа съвместимост на при-
съединявания обект с преносната мрежа съг-
ласно правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ, както и за:
1. токове на къси и земни съединения в мяс-
тото на присъединяване;
2. изисквания към релейните защити и авто-
матики;
3. начин на заземяване.
(12) Преносното предприятие съгласува про-
ектите по ал. 10.
Чл. 95. (1) За присъединяването на обект на
разпределително предприятие към преносната
мрежа разпределителното предприятие запла-
ща цена за присъединяване съгласно Наредба-
та за регулиране на цените на електрическата
енергия по начин и в срокове, определени в
договора за присъединяване.
(2) В случаите, когато съоръженията за при-
съединяване се изграждат по реда на чл. 94, ал. 5
и 6, цената за присъединяване и направените
взаимно признати разходи за тези съоръжения
се компенсират при условия, определени в до-
говора за присъединяване.
Раздел VI
Присъединяване на обект на разпределител-
но предприятие към преносната мрежа
Чл. 96. (1) Електрическите съоръжения за
присъединяване на обект на разпределително
предприятие към преносната мрежа се поста-
вят под напрежение до границата на собстве-
ност само от преносното предприятие или от
упълномощени от него лица в 7-дневен срок след
сключване на всички договори между пренос-
ното и разпределителното предприятие и при
наличие на:
1. документ за въвеждане в експлоатация на
съоръженията за присъединяване, издаден при
условията и по реда на ЗУТ;
2. документ за въвеждане в експлоатация на
обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ.
(2) В случаите на провеждане на 72-часови
проби на машини и съоръжения в обекта елект-
рическите съоръжения за присъединяване се
поставят под напрежение след писмено искане
от възложителя на обекта или от лицето, уп-
ражняващо независим строителен надзор, ко-
гато се изисква по реда на ЗУТ.
Чл. 97. Когато съоръженията за присъединя-
ване са изградени по реда на чл. 94, ал. 5 и 6, те
се поставят под напрежение след сключване на
договор(и) между разпределителното и пренос-
ното предприятие за прехвърляне на собственост-
та върху съоръженията, правото на собственост
или правото на строеж върху съответната част
от имота и учредяване на сервитутни права.
Чл. 98. Преди поставянето под напрежение
на електрическите уредби за високо напреже-
ние разпределителното предприятие представя
в преносното предприятие:
1. еднолинейните схеми на електрическите
уредби;
2. паспортните данни на производителя за
първичните съоръжения за присъединяване;
3. описание и данни за автоматичните регула-
ции (по напрежение, по реактивна мощност и др.);
4. описание и настройки на използваните
автоматични устройства;
5. блоковата схема на организацията на ре-
лейната защита в уредбата на потребителя;
6. данни за настройките на релейните защи-
ти в първични величини;
7. данни и схеми за средствата, чрез които
обектът се включва в автоматизираната систе-
ма за диспечерско управление;
8. схемите на присъединяване на собствени
източници за резервно захранване и техничес-
ки данни за тях;
9. протоколите за изпитване на заземителни
и мълниезащитни инсталации.
Чл. 99. (1) Разпределителното предприятие
поставя под напрежение инсталациите си след
границата на собственост при спазване на тех-
ническите изисквания за сигурност, качест-
во на електрическата енергия и безопасност.
(2) Преносът на електрическа енергия към
електрическата мрежа на разпределителното
предприятие започва от момента на поставяне
на инсталациите му под напрежение.
(3) Разпределителното предприятие носи
отговорност за вреди, причинени на преносно-
то предприятие от неизправност или необезо-
пасяване на собствените си електрически уред-
би, мрежи и инсталации.
Чл. 100. (1) Преносното предприятие може
да използва собствените си съоръжения, чрез
които е присъединило обект на разпределител-
но предприятие, за присъединяване на обекти
на други потребители, когато не се нарушават
договорените мощности.
(2) Преносното предприятие може да разши-
рява електрическата мрежа високо напрежение в
района на обекта, като изгражда за своя сметка
нови части от мрежата от уредби—собственост
на разпределително предприятие, при условия,
определени в договорите за присъединяване.