Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 47

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
3. програма за управление на дейностите по
отпадъците и намаляване на вредното въздейс-
твие от тях върху околната среда, включително
консервация и рекултивация на сгуроотвалите;
4. програма за мониторинг на:
а) емисии на вредни вещества във въздуха;
б) повърхностни води;
в) подземни води;
г) допълнителен мониторинг, изискван от
държавните контролни органи.
(2) Проектите, плановете и програмите се
съгласуват от компетентните органи по  окол-
ната среда и водите.
Чл. 198. При осъществяване на дейности,
свързани с образуването на опасни отпадъци,
задължително се осигурява екологично трети-
ране на отпадъците и безопасно съхраняване
съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 199. При експлоатацията на основните и
спомагателните съоръжения на енергийните
блокове, свързана с опазване на водните басей-
ни от замърсяване, задължително се спазват
изискванията на:
1. Закона за опазване на околната среда и
Закона за водите в Република България; дър-
жавните и отрасловите стандарти и наредби за
опазване на водните басейни от замърсяване;
2. типовите инструкции за експлоатация на
инсталации за очистване на отпадъчни води;
3. ръководните указания за проектиране и
експлоатация на затворени системи за хидрав-
личен сгуропепелоизвоз.
Чл. 200. Системите за очистване и обработ-
ване на замърсени отпадъчни води се въвеждат
в експлоатация преди започване на предпуско-
вото очистване на енергийните съоръжения.
Чл. 201. При експлоатацията на газоочист-
ващи и пепелоулавящи съоръжения в електри-
ческите и отоплителните централи освен тази
наредба се спазват изискванията на:
1. Закона за опазване на околната среда и
Закона за чистотата на атмосферния въздух;
2. държавните и отрасловите стандарти и
наредби за опазване на атмосферния въздух от
замърсяване;
3. типовите инструкции за експлоатация на
системите за газоочистване и пепелоулавяне.
Чл. 202. При експлоатацията на електричес-
ките мрежи и уредби се спазват наредбите за
пределно допустимите нива на електромагнит-
ни полета в населени територии и определени-
те хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти.
Чл. 203. На всеки енергиен обект постоянно
се контролират и измерват:
1. изпусканите емисии на вредни вещества в
околната среда и почвата;
2. параметрите на отпадните води;
3. напрегнатостта и плътността на електро-
магнитните полета в хигиенно- защитните зони
около излъчващи обекти—при приемане и пус-
кане в експлоатация и след реконструкция и
промяна на схемата.
Раздел II
Специфични изисквания за АЕЦ
Чл. 204. За откриване на възможни пропус-
ки на радиоактивни течни среди на територия-
та на площадката на АЕЦ в проекта се пред-
виждат контролни кладенци, снабдени със сред-
ства за вземане на вода за проба и контрол.
Чл. 205. Работата с течни и твърди радиоак-
тивни отпадъци и съхранението (погребване-
то) им се извършват при спазване на изисква-
нията на Закона за безопасно използване на
ядрената енергетика (ЗБИЯЕ) и актовете за
прилагането му.
Чл. 206. На АЕЦ се предвижда система за
автоматизиран контрол, осигуряваща измерва-
нето на стойностите на контролираните пара-
метри, характеризиращи радиационното състо-
яние на централата и околната среда при всич-
ки режими на работа, включително за проекти-
рани аварии, а също и при прекратяване на
експлоатацията на АЕЦ.
Чл. 207. В случаите на надвишаване на нор-
мите и/или изменение на условията за безопас-
на експлоатация на АЕЦ, съпроводени с ради-
ационни последствия, експлоатиращата орга-
низация АЕЦ е длъжна по установения ред да
уведоми органите за надзор върху безопасност-
та на АЕЦ, а също и органите за местно само-
управление в наблюдаваната зона.
Ч А С Т  В Т О Р А
ТЕРИТОРИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ
ОБЕКТИ. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ТЕРИТОРИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ-
ТЕ ОБЕКТИ
Чл. 208. За нормалното експлоатационно и
санитарно-техническо състояние на  сградите и
съоръженията (надземни и подземни), разпо-
ложени на територията на енергийния обект,
задължително се контролират и поддържат в
изправност:
1. системите за отвеждане на повърхностни-
те и подземните води (дренажи, каптажи, кана-
ли и др.);
2. системите за очистване на замърсените
отпадъчни води;
3. системите за очистване на димните газове
и системите на вентилираните помещения от
прах и аерозоли;
4. системите за техническо водоснабдяване,
пожарогасене, канализация, транспорт на газо-
образно и течно гориво и на технически газове,
за хидро-, шлако- и пепелоотделяне;
5. източниците на питейна вода, водоемите
и санитарните зони около тях;
6. железопътните линии и прелези, автомо-
билните и противопожарните пътища, подстъ-
пите към противопожарните хидранти;