Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 21

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
на техническата инфраструктура се определят
съгласно таблица 3 от приложение № 1 и табли-
ца 4 от приложение № 2.
Чл. 114. (1) Надземно монтираните елемен-
ти на разпределителните мрежи трябва да са от
метал. Допуска се надземно монтираните еле-
менти на газопроводната мрежа да са от друг
материал, специфициран за транспортиране на
природен газ за определено налягане, като в
тези случаи те се полагат в защитен кожух.
(2) Надземните елементи на разпределител-
ните мрежи се монтират:
1. върху негорими отделно стоящи колони,
опори или естакади на височина най-малко 0,35
m от долната образуваща на тръбата до приле-
жащия терен;
2. по масивни стени на сгради съвместно с
други технически проводи при осигурена въз-
можност за монтаж и техническо обслужване,
като не се допуска транзитно преминаване на
газопроводи по стените на обществени и жи-
лищни сгради без писменото съгласие на тех-
ните собственици;
3. по други негорими строителни конструк-
ции (мостове, подлези, надлези и др.).
(3) Надземно положените разпределителни
газопроводи се заземяват след електроизоли-
ращия фланец съобразно изискванията на съ-
ответните български стандарти.
Чл. 115. (1) Преминаването на разпредели-
телни газопроводи под водни прегради се извър-
шва при спазване изискванията на чл. 63—66.
(2) При пресичане на подземни разпредели-
телни газопроводи с железопътни и трамвайни
линии трябва да се спазват следните най-малки
хоризонтални разстояния от газопроводите:
1. до стрелките и кръстовищата на трамвай-
ните линии—3 m;
2. до стрелките на железопътните линии—
10 m;
3. до опорите на контактната мрежа на елек-
трическия транспорт—0,5 m.
(3) Допуска се в стеснени условия при съ-
ществуващо застрояване разстоянията по ал. 2
да се намалят до 50 на сто.
(4) Преминаването на разпределителни га-
зопроводи под железопътни и трамвайни ли-
нии се извършва в предпазен кожух. Краищата
на кожуха трябва да се уплътнят, като на еди-
ния му край се предвижда контролна тръба със
спирателен кран, монтирана под защитно пок-
ритие.
(5) Вертикалното разстояние от горната
повърхност на кожуха трябва да е най-малко на
1 m до главата на релсата при пресичане под
железопътни и трамвайни линии.
(6) В междутръбното пространство между га-
зопровода и тръбата на предпазния кожух се до-
пуска монтирането на кабелните линии на техно-
логичната далекосъобщителна мрежа и дренаж-
ния кабел на електрохимичната защита.
(7) Краищата на кожуха трябва да са на раз-
стояние най-малко:
1. 0,5 m от най-външното водоотвеждащо
съоръжение на железопътната линия;
2. 3 m от крайната железопътна релса.
Чл. 116. Не се допускат въздействия върху
газопроводите и съоръженията на разпредели-
телната мрежа от други подземни проводи и
съоръжения, трайни насаждения и превозни
средства.
Чл. 117. Когато елементите на разпредели-
телните мрежи, разположени надземно, са под-
ложени на потенциално увреждане от транспор-
тни средства или други причини, те се защита-
ват от случайни повреди чрез полагането им на
безопасна височина или чрез надеждна меха-
нична защита.
Чл. 118. (1) Газопроводите и съоръженията
на разпределителните мрежи се осигуряват със
защита срещу инцидентни временни (момент-
ни) напрежения и природни опасности.
(2) Специални предпазни мерки се изискват:
1. в случаите на нестабилна земна основа в
свлачищни райони и пропадащи почви;
2. в области с подвижен пясък или дребен
чакъл;
3. при земна основа, подложена на отмиване
или наводняване;
4. в области с агресивни въздействия на под-
земните води;
5. в области с известни или предполагаеми
агресивни почви.
Чл. 119. (1) Подземно положените стомане-
ни участъци на разпределителната мрежа тряб-
ва да се защитят от корозия чрез пасивни и
активни методи за защита.
(2) Пасивните методи за защита се осъщес-
твяват чрез непрекъснати покрития, които оси-
гуряват необходимата устойчивост, прилепва-
не към метала, водонепропускливост, въздухо-
непроницаемост, инертност по отношение на
химичните агенти в земната основа, пластич-
ност и механична устойчивост при температур-
ните промени по време на полагането и експло-
атацията на газопровода.
(3) Елементите на разпределителните мрежи
от стомана, монтирани надземно и наземно, се
защитават срещу корозия чрез боядисване, елек-
трометализация или чрез друг подходящ метод.
(4) При необходимост подземните стомане-
ни газопроводи се осигуряват с електрохимич-
на защита при спазване изискванията на чл. 10—
17. Във всички точки на разпределителната
мрежа потенциалът спрямо земята трябва да е
в граници, осигуряващи надеждна защита сре-
щу корозия.
Чл. 120. (1) Разпределителните мрежи тряб-
ва да са съоръжени с необходимите спирателни
арматури за осигуряване на безопасна и непре-
късната доставка на газ и за изключване на
отделните участъци на газопровода, включи-
телно на всяко газопроводно отклонение.
(2) Местоположението на спирателните ар-
матури върху разпределителните газопроводи
се определя при отчитане на: