Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 71

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
2. неизправност на технологична защита за
спиране на съоръжение от уредбата;
3. неизправност на устройствата за дистан-
ционно управление на оперативните регулира-
щи органи и на арматурата, използвана при
аварийни ситуации;
4. неизправност на блоковата уредба за обез-
соляване;
5. повреда на опори и пружинни окачвания
на тръбопроводи.
Чл. 490. (1) Не се допуска работата на енер-
гиен блок с включени регулатори на налягане
пред турбината, които действат на регулира-
щите є клапани, ако те не участват в системата
за регулиране на честотата и мощността в енер-
гийната система.
(2) При неизправност или неустойчива ра-
бота на енергийния блок се допуска времен-
но, с разрешение на оператора на електри-
ческата мрежа, работа с включени регулато-
ри по ал. 1.
Чл. 491. В случай на “хвърляне” на товара на
турбина и незадействане на системата за авто-
матично регулиране на честотата и мощността
на енергийния блок персоналът незабавно про-
меня товара на котела в границите на регулиру-
емия диапазон и възстановява налягането на
свежата пара на изхода.
Чл. 492. Енергийният блок се спира незабав-
но от действието на защитите или персонала в
случаите на:
1. спиране на котел или двата котела (дубъл
блок)—в случаите по чл. 418;
2. изключване на турбината, свързано с ней-
ното повреждане, или опасни нарушения на
режима на работа, посочени в глава двадесет и
втора;
3. изключване на генератора или трансфор-
матора на блока поради вътрешни повреди;
4. изключване на всички питателни помпи;
5. поява на надлъжни пукнатини или разкъс-
ване на питателния тръбопровод, паропровода
или корпуса на деаератора;
6. загуба на напрежение на устройствата за
дистанционно и автоматично управление или
на всички измервателни прибори за контрол;
7. възникване на пожар, застрашаващ персо-
нала, съоръженията или веригите за дистанци-
онно управление на арматурата, която участва
в схемите на защитите.
Чл. 493. (1) Не се разрешават промени в
проектните пускови схеми на енергийните бло-
кове, приети в редовна експлоатация, без дока-
зана необходимост.
(2) Допуска се промяна на схемите по ал. 1
за повишаване на сигурността и качеството
на работата, само след съгласуване с произво-
дителя.
(3) Пускането на енергийния блок се ръко-
води от дежурния инженер, а след основен или
среден ремонт—от главния инженер или замес-
тника му по експлоатация.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п е т а
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНО-
ЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ
Чл. 494. Системите за управление на техно-
логичните процеси на всички нива се поддържат
в състояние и готовност за  осигуряването на:
1. контрол на технологичните процеси и
параметри;
2. автоматично регулиране на технологич-
ните процеси;
3. автоматична защита на енергийните съо-
ръжения;
4. технологична и аварийна сигнализация;
5. дистанционно управление на регулираща-
та и основната спирателна арматура.
Чл. 495. При нормална работа на техноло-
гичните съоръжения се поддържат постоянно
включени в действие:
1. средствата за измерване на технологични-
те параметри;
2. средствата и системите за обработване и
визуализация на информацията;
3. системите за автоматично регулиране;
4. технологичните защити и сигнализации;
5. функционално-груповото и дистанционно-
то управление;
6. системите за диагностика.
Чл. 496. Състоянието и настройката на сис-
темите за автоматично регулиране на техноло-
гичните процеси осигуряват оптимални режи-
ми на икономична работа на съоръженията, а
тези на технологичните защити—сигурността
на съоръженията.
Чл. 497. Системите за измерване, автома-
тично регулиране, дистанционно управление и
защита на процесите в енергийните обекти се
въвеждат при спазване на изискванията на про-
изводителите на основните съоръжения. В про-
цеса на експлоатацията те се усъвършенстват и
обновяват.
Чл. 498. При обслужване на средствата за
измерване и на системите за управление и за-
щита се осигурява:
1. поддържането им в изправно състояние и
готовност за работа;
2. осъществяване на програмите за модер-
низация и за повишаване на ефективността;
3. необходимият запас от резервни уреди,
части и материали.
Чл. 499. Системите за автоматично включ-
ване на резервното захранване се поддържат в
постоянна готовност, като периодично се про-
веряват по график, утвърден от ръководителя
на енергийния обект.
Чл. 500. (1) На местата, където са разполо-
жени средствата за измерване и автоматизация,
не се допускат отклонения на параметрите на
околната среда (температура, влажност, виб-
рации, запрашеност, напрегнатост на външни
електрически и магнитни полета), по-големи
от допустимите.