Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
Чл. 139. (1) Изолиращи капачки от еластоме-
ри се изпитват с променливо напрежение с чес-
тота 50 Hz, в продължение на една минута, със
стойности на изпитвателното напрежение за:
1. електрически уредби 6 kV—10 kV;
2. електрическа уредба 10 kV—20 kV;
3. електрическа уредба 20 kV—30 kV.
(2) За всички изпитвателни напрежения до-
пустимият ток на утечка е 12 mA.
Чл. 140. Изолиращите капачки от твърд изо-
лационен материал се изпитват с напрежение
40 kV в продължение на една минута за всички
напрежения на електрическите уредби до 20 kV.
Токът на утечка не се измерва.
Чл. 141. (1) Изолацията на изолиращите
капачки се изпитва на електрическа якост най-
малко един път на 12 месеца.
(2) Оглед на изолиращите капачки, поставя-
ни на ножовете на изключени разединители, се
извършва:
1. най-малко един път на 6 месеца със за-
писване в дневник; при откриване на меха-
нични дефекти изолиращите капачки се за-
менят с нови;
2. преди всяко използване за отсъствие на
видими пукнатини, разкъсвания и други повреди.
Г л а в а  о с е м н а д е с е т а
ИЗОЛИРАЩИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА
РАБОТА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 142. Изискванията по тази глава се отна-
сят за монтьорски инструменти с изолиращи
ръкохватки: гаечни ключове; клещи с челюс-
ти—плоски, кръгли, режещи; отвертки; несгъ-
ваеми монтьорски ножове; други. Инструмен-
тите се използват за работа под напрежение в
електрически уредби с напрежения до 1000 V
като основни електрозащитни средства.
Чл. 143. За работа под напрежение се допус-
ка използването на инструменти само с дву-
слойна и трислойна изолация на ръкохватките,
различно оцветени, изготвени и маркирани по
съответните стандарти.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 144. Инструментите с изолиращи ръкох-
ватки за работа под напрежение до 1000 V не се
подлагат на механични и електрически изпит-
вания в лаборатория, но се проверяват преди
всяко използване.
Чл. 145. (1) Визуален оглед на инструмен-
тите се извършва най-малко един път на 3
месеца  със записване на резултата от огледа в
дневник.
(2) При огледа на изолиращите покрития се
установяват дефектите, които могат да нама-
лят механичната и електрическата якост на изо-
лацията.
(3) Преди извършване на оглед инструмен-
тите се почистват от замърсявания и омасля-
вания.
Чл. 146. Инструментите с двуслойна изола-
ция се изваждат от употреба за работа под нап-
режение, когато се вижда цветът на изолацията
под повърхностния слой изолация.
Чл. 147. Инструментите с трислойна изола-
ция при наранен или износен само повърхнос-
тен слой изолация могат да останат за работа
под напрежение. При нараняване и на втория
слой от изолацията и показване цвета на изола-
цията до металната част на инструмента пос-
ледният се изважда от употреба за работа под
напрежение.
Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а
ПРЕНОСИМИ ЗАЗЕМИТЕЛИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 148. Изискванията по тази глава се от-
насят за преносими заземители, предназначе-
ни за осигуряване безопасността при работа
по изключени участъци на електрически уред-
би и електропроводни линии от непреднаме-
рено подаване на напрежение на тях, както и
за отвеждане на остатъчни и индуктирани нап-
режения.
Чл. 149. Преносимите заземители могат да
се комплектоват с универсална изолираща щан-
га (с отделяща се глава за заземители) или със
специална изолираща щанга за поставяне и
сваляне.
Раздел II
Изпитване, проверки и оценяване
на резултатите
Чл. 150. (1) Преносимите заземители не се
подлагат на периодични изпитвания в лабо-
ратория.
(2) Когато преносимите заземители са ком-
плектовани с щанги по чл. 149, щангите се из-
питват в сроковете и по изискванията в глава
четвърта.
Чл. 151. Преди всяко използване на заземи-
теля се извършва оглед и проверка за:
1. наличието и състоянието на всички еле-
менти на заземителя—проводници (въжета)
и предпазна обвивка (шлаух), присъединител-
ни клеми;
2. видимо изменение на цвета на проводни-
ците и/или следи от преминал през заземителя
ток на късо съединение;
3. състоянието на изолиращата щанга за
поставяне на заземителите.