Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 21

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
Чл. 25. (1) Техническият персонал задължи-
телно полага изпит по наредбата.
(2) Организирането и провеждането на из-
пита е задължение на ръководството на енер-
гийния обект или енергийното предприятие.
Чл. 26. (1) Лицата, които не са издържали
изпита по чл. 25, се допускат до втори изпит в
срок не по-късно от 2 месеца.
(2) В случай че лицето не издържи и втория
изпит, то не може да заема длъжност за техни-
чески персонал.
Чл. 27. Във всеки енергиен обект трябва да
има утвърден списък на длъжностите, за които
се разрешава допускането до самостоятелна
работа без изпит.
Чл. 28. (1) За поддържане и усъвършенства-
не на знанията и уменията на техническия пер-
сонал работодателите създават условия за не-
прекъснато професионално обучение, повиша-
ване на квалификацията и преквалификация.
(2) Редът и организацията на професионал-
ното обучение, повишаването на квалификаци-
ята и преквалификацията се определят в утвър-
дената съгласно чл. 18, ал. 1 програма съобраз-
но изискванията на Закона за професионално-
то образование и обучение.
(3) Обучението по ал. 2 може да се осъщес-
твява в производствени условия на самите енер-
гийни обекти; във фирмени учебни центрове;
на полигони; в учебни кабинети.
Г л а в а  п е т а
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЕФЕКТИВ-
НОСТТА НА РАБОТАТА НА ЕНЕРГИЙНИ-
ТЕ ОБЕКТИ
Чл. 29. Във всеки енергиен обект, в който се
извършва дейност по производство, пренос или
разпределение на електрическа или топлинна
енергия, се създава организация за управление
и контрол на ефективността на работа на енер-
гийните съоръжения за осигуряване на:
1. управление на технологичните режими в
съответствие с условията за сигурна, безопасна
и икономична работа на съоръженията;
2. контрол на ефективността на работата
по определени технико-икономически пока-
затели (ТИП);
3. извършване на периодичен анализ на ТИП
за оценяване състоянието на съоръженията,
режимите на работа, разхода на енергоносите-
ли и ефективността на извършените организа-
ционно-технически дейности;
4. водене на отчетност (сменна, месечна,
годишна) на получената и обработена технико-
икономическа информация.
Чл. 30. Енергийните предприятия разработ-
ват енергийни характеристики за основните
енергийни съоръжения за установяване зави-
симостта на количествените и качествените
показатели от електрическите и топлинните
товари, които включват:
1. технико-икономическите показатели за ико-
номична и ефективна работа на съоръженията;
2. данни, необходими за оптимално разпре-
деление на товарите между съоръженията;
3. условията, при които са разработени, тех-
нологични параметри, вид и характеристика на
горивото и др.;
4. поправките за отклонение от нормалната
схема и параметри.
Чл. 31. Енергийните характеристики за елек-
трическите централи се разработват за следни-
те показатели:
1. специфичен разход на условно гориво за
производство на електрическа и топлинна енер-
гия в ТЕЦ;
2. специфичен разход на вода за производ-
ство на електрическа енергия от хидрогенера-
торите във ВЕЦ;
3. технологичен разход на електроенергия и
топлоенергия за производството на електричес-
ка и топлинна енергия (собствени нужди).
Чл. 32. За електропреносната/електрораз-
пределителната мрежа за основен показател се
определя технологичният разход на електрое-
нергия за пренос/разпределение на електричес-
ката енергия при оптимална конфигурация на
мрежите, номинален обмен и поддържане на
нормираната честота и напрежение в електро-
енергийната система.
Чл. 33. За топлопреносните мрежи енергий-
ните характеристики се определят за следните
показатели:
1. технологични разходи на топлина за пре-
насяне на топлоносителя;
2. специфичен разход на мрежова вода/пара
за отпуснатата топлинна енергия;
3. специфичен разход на електроенергия за
пренасяне на топлоенергията;
4. температура на връщащата се мрежова
вода/кондензат към топлоизточника.
Чл. 34. (1) Енергийните характеристики се
изготвят на базата на проведени изпитвания при
изправни основни и спомагателни съоръжения
в добро техническо състояние, оптимални тех-
нологични схеми и различни натоварвания в
целия работен диапазон.
(2) Енергийните характеристики се актуа-
лизират след извършване на основни ремон-
ти, реконструкции, модернизации, конструк-
тивни изменения на схемите, промяна на го-
ривната база и др.
Чл. 35. За определяне или коригиране на
енергийните характеристики в електроцентра-
лите се организира извършването на следните
изпитвания:
1. гаранционни изпитвания за доказване на
проектните и гарантираните от производители-
те на съоръженията показатели—след монтаж;
2. балансови изпитвания за установяване на
енергийните характеристики на съоръженията—
след монтаж или значителни реконструкции;
3. предремонтни, за определяне обема на
ремонта—преди основен ремонт;
4. следремонтни, за оценка на качеството на
ремонта и техническите показатели—след ос-
новен ремонт;
5. специални изпитвания за извършване на
определени целеви проверки, необходими в
процеса на експлоатацията на съоръженията—
за всеки конкретен случай.