Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 35

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
4. протоколи за измерването на преходното
съпротивление на заземленията на защитните
устройства.
Чл. 287. Организацията или потребителят,
които експлоатират защитните устройства, раз-
полага с актуални схеми и данни за:
1. разположението на вентилните, тръбните
и искровите отводи (тип на отвода, разстояние
по ошиновката от вентилните отводи до защи-
таваните електрически съоръжения—силовите
и измервателните трансформатори, разедини-
телите и др.);
2. заземителните съпротивления на стълбо-
вете, на които са монтирани мълниезащитни
устройства;
3.  специфичното електрическо съпротивле-
ние на почвата в близост до подстанциите и по
трасето на линиите на територията на електри-
ческите уредби;
4. пресичането на въздушните линии с дру-
ги електропроводни и съобщителни линии, от-
клонения от въздушни мрежи, положени ка-
бели и др.;
5. степента на замърсяване на изолацията на
електрическите уредби и електропроводните
линии.
Чл. 288. (1) Проверка с демонтиране на
тръбните отводи, които през зимния период се
оставят включени, се извършва един път на
три години.
(2) Върхова ревизия без демонтиране на тръб-
ните отводи в зоните с интензивно замърсяване
се извършва по местна инструкция.
(3) След гръмотевичния сезон задействали-
те отводи се подлагат на извънредна проверка
с демонтиране.
Чл. 289. (1) Средствата за защита от прена-
прежения се проверяват всяка година преди нас-
тъпване на гръмотевичния сезон.
(2) Вентилните отводи за защита на въртящи
се машини задължително се изпитват ежегодно.
Чл. 290. При профилактични изпитвания на
вентилните отводи се извършва:
1. измерване на съпротивлението на отводи-
те с мегаомметър за 2500 V—един път на три
години и при ремонт на съоръжението, към
което е включен отводът; оценката за състоя-
нието на отвода се извършва чрез съпоставяне
на стойността на съпротивлението с резултати-
те от предишните измервания;
2. измерване на тока на проводимостта при
прилагане на постоянно напрежение; измерва-
нията се извършват за всички отводи 1 път на 3
години, а също и след разместването им или след
основен ремонт; извънредни измервания се из-
вършват и в случаите, когато измерванията с
мегаомметър показват значително—30 % и по-
вече, изменение на съпротивлението на отвода;
3. измерване на пробивното напрежение на
искровите междини при промишлена честота—
един път на шест години.
Чл. 291. Оглед на тръбните отводи, мълние-
защитните въжета и линейната изолация се
извършва от земята при:
1. всеки пореден обход на ВЛ;
2. изключване на ВЛ или при задействане на
устройството за АПВ след гръмотевична буря,
ако има съмнение за пробив в изолацията—зем-
но съединение.
Чл. 292. Оглед на средствата за защита от
пренапрежения на електрически уредби се из-
вършва:
1. в подстанции с дежурен персонал—по време
на поредния обход, а също и след гръмотевична
буря, причинила трайно земно съединение;
2. в подстанции без постоянен дежурен пер-
сонал—при огледа на всички съоръжения.
Чл. 293. Тръбните отводи, монтирани на
изводите в подстанциите, се оглеждат от дежур-
ния персонал периодично заедно с основните
съоръжения, а също и след гръмотевична буря
в района на подстанцията.
Чл. 294. (1) В мрежи, които работят с ком-
пенсация на капацитивните токове, се допуска
напрежение на несиметрия не по-голямо от
0,75 % от фазното напрежение.
(2) При нормален режим без земно съедине-
ние се допуска напрежение спрямо земя на звез-
дния център на мрежата ненадвишаващо:
1. продължително време—15 % от фазното
напрежение;
2. за един час—30 % от фазното напрежение.
(3) Намаляването на напрежението на неси-
метрия и напрежението спрямо земя на звезд-
ния център се постига чрез изравняване на ка-
пацитетите на фазите спрямо земя.
Чл. 295. Не се допуска изключване на дъго-
гасителните реактори при земно съединение в
мрежата.
Чл. 296. Потребителите, които се захранват
от мрежа с компенсация на капацитивните то-
кове, незабавно уведомяват оперативния пер-
сонал на електроенергийната система за изме-
ненията в конфигурацията на собствените си
мрежи, за да се пренастроят своевременно дъ-
гогасителните реактори.
Чл. 297. Трансформаторите и другите елек-
трически съоръжения в трансформаторните
подстанции с напрежение 6 ч 20 kV, които се
захранват от въздушни линии, се защитават от
атмосферни пренапрежения чрез един комплект
метално-окисни вентилни отводи, монтирани
на страната на по-високото напрежение на
трансформатора, на въвода или на шините на
подстанцията и с един комплект вентилни или
искрови отводи на страна 0,4 kV. Допуска се и
монтирането на отводите на първия стълб на
изводите 0,4 kV.
Чл. 298. Преходът от ВЛ с напрежение 20 kV
към кабелен участък, трансформаторен пост или
РУ се защитава от пренапрежения с вентилни
отводи, поставени на прехода “въздушна ли-
ния—кабелен участък”, като заземителните
клеми на вентилните отводи се свързват с ме-
талната обвивка на кабела и към земя.
Чл. 299. (1) Неизползваните намотки за нис-
ко напрежение на силовите тринамотъчни транс-
форматори се съединяват в симетрична схема