Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 91

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
3. минимално допустимото сечение на вторични-
те вериги е регламентирано в Наредба № 3 за уст-
ройството на електрическите уредби и електропро-
водните линии, при което сечението на кабелите във
вторичната токова верига трябва да бъде съобразе-
но с мощността на вторичната намотка на токовия
трансформатор, а вторичната напреженова верига
да обезпечава допустимия пад на напрежение;
4. заземяването на вторичните вериги се извър-
шва в една точка на специализираните клеми на
измервателните трансформатори;
5. заземяването на екранирания кабел (защитна-
та обвивка) се извършва на електромерното табло;
6. клеморедите на вторичните вериги са окомп-
лектовани с принадлежности, осигуряващи оптимал-
на възможност за независимо шунтиране на всяка
от фазите, както и за разкъсване на вторичните ве-
риги;
7. вторичните вериги се извеждат на клемореди:
а) в команден шкаф за токови и напреженови
вериги—при измерване на ниво високо напрежение;
б) в предкилиен шкаф за напреженови вериги—
при измерване на ниво средно напрежение;
в) на електромерно табло—за измерване на ниво
ниско напрежение.
8. монтажът на клеморедите в команден и пред-
килиен шкаф се изпълнява в прахо-влагозащитена
кутия с възможност за пломбиране;
9. за предпазване на вторичните напреженови
вериги се използват еднополюсни предпазители,
монтирани в кутии, с възможност за пломбиране, в
команден и предкилиен шкаф, като за всеки отделен
кръг се подсигурява отделна защита;
10. сигнализацията за отпадане на напрежение
във вторичните измервателни вериги се реализира
за всяка измервателна система поотделно и при из-
мерването на междусистемния обмен се извежда на
командното табло на съответното присъединение;
11. сигнализацията за отпадане на оперативно-
то напрежение при измерването на междусистем-
ния обмен се извежда на табло—централна сигна-
лизация;
12. електромерното табло, обезопасено срещу прах
и влага и с възможност за пломбиране, се захранва с
променливо и постоянно напрежение 220 V от съот-
ветно табло—собствени нужди чрез самостоятелни
предпазители и сигнализации за отпадането им.
(2) Вторичните вериги на измервателната систе-
ма за обекти, присъединени към електроразпредели-
телната мрежа, се изпълняват при следните условия:
1. напреженовите вериги (при измерване на сред-
но и високо напрежение)—с четирижилен кабел;
2. токовите вериги (при измерване на ниво средно
напрежение)—с четирижилен кабел от токовите тран-
сформатори до клеморед в електромерно табло;
3. токовите вериги (при измерване на ниво висо-
ко напрежение)—със самостоятелна двойка кабел
за всяка фаза от токов трансформатор до команден
шкаф, а от команден шкаф до клеморед—с четворка
кабел;
4. минимално допустимото сечение на вторични-
те вериги 2,5 mm2 за меден проводник, при което
сечението на кабелите във вторичната токова вери-
га трябва да бъде съобразено с мощността на вто-
ричната намотка на токовия трансформатор и дъл-
жината на вторичната верига, а вторичната напре-
женова верига да обезпечава спад на напрежение,
посочен в Наредбата за устройство на електричес-
ките уредби и електропроводните линии;
5. заземяването на вторичните вериги се извър-
шва в една точка на специализираните клеми на
измервателните трансформатори;
6. при използване на екраниран кабел (защитна-
та обвивка) той се заземява;
7. клеморедите за вторичните вериги са окомп-
лектовани с принадлежности, осигуряващи оптимал-
на възможност за независимо шунтиране на всяка от
фазите, както и за разкъсване на вторичните вериги;
8. вторичните вериги се извеждат на клемореди:
а) в команден шкаф за токови и напреженови
вериги—при измерване на ниво високо напрежение;
б) на електромерно табло—за измерване на ниво
средно и ниско напрежение;
9. клеморедите в команден и предкилиен шкаф
се монтират в прахо-влагозащитена кутия с възмож-
ност за пломбиране;
10. за предпазване на вторичните напреженови
вериги се използват еднополюсни предпазители,
възможност за пломбиране.
Чл. 31. Данните от измерването, съхранявани в
измервателната система, са защитени от пряк лока-
лен или дистанционен достъп чрез пароли, опреде-
лени от собственика на измервателната система.
Чл. 32. (1) Мястото на измерване и всички при-
лежащи елементи, настройки и параметри на измер-
вателната система трябва да бъдат ясно определени
и записани в регистъра на измервателната система,
с изключение на измервателни системи на обекти
по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(2) Всички промени на елементи, настройки и
параметри се съгласуват със съответния участник.
При необходимост от неотложни промени собстве-
никът на измервателната система уведомява съот-
ветния участник.
(3) Проектът, техническите спецификации и елек-
трическите схеми на елементите на измервателната
система се документират от собственика на измер-
вателната система.
Раздел VI
Регистър на измервателната система
Чл. 33. (1) Регистърът на измервателната систе-
ма съдържа информация за:
1. марката, типа, серийния номер, годината на
производство и класа на точност на средствата за
измерване;
2. всички данни, свързани с техническите и мет-
рологичните спецификации и стандарти, като мини-
мален и максимален ток, номинално резервно нап-
режение, работен обхват и точност на всички уст-
ройства в измервателната система, включително
техническите данни на силовите и измервателните
трансформатори;
3. идентификационния код, компенсационните
процедури и др.;
4. локалната информация, като физическо мес-
тоположение, име на упълномощеното лице за връз-
ка и др.;
5. комуникационната връзка (тип, технически
параметри, и др.);
6. всички данни, отнасящи се до програмата за
проверка и графика на подмяна на активите, прото-
коли от проверките на различните измервателни
уреди на измервателната система.
(2) Регистърът на измервателната система за
измерването на междусистемния обмен трябва да
съдържа посочената в ал. 1 информация и за измер-
вателните системи в съответните подстанции на