Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
1. правилата и нормативите за отделните
видове територии и устройствени зони;
2. изискванията за проектиране на санитар-
но-охранителните зони и хигиенните изисква-
ния за здравна защита на селищната среда;
3. изискванията на технологията за пречис-
тване на водите (за пречиствателните станции);
4. геоложките, хидрогеоложките условия и др.
(2) Площадките по ал. 1 се изграждат върху:
1. пустеещи и слабопродуктивни терени,
когато има такива;
2. терени с наклон, осигуряващ гравитачно-
то движение на пречистените води и гравитач-
ното отводняване на отпадъчните и повърхност-
ните води;
3. терени, по-високи най-малко с 0,5 m от най-
високото водно ниво при открити водни обекти.
(3) Площадките на пречиствателните стан-
ции и съоръженията на водоснабдителните сис-
теми се благоустрояват, осветяват и ограждат
при спазване на санитарно-хигиенните изиск-
вания и на изискванията за безопасни и здра-
вословни условия на труд при експлоатацията.
Спомагателни и/или обслужващи сгради се
проектират при необходимост към отделни
съоръжения в съответствие с изискванията за
безопасност.
Чл. 215. Когато в непосредствена близост до
съоръженията за питейно-битово водоснабдя-
ване има производствени сгради или съоръже-
ния с интензивно отделяне на опасни вещества
и прах, се предвижда защитен пояс от дървесни
насаждения.
Раздел II
Съоръжения и конструкции
Чл. 216. Съоръженията на водоснабдителни-
те системи се разполагат така, че да осигуряват:
1. възможност за разширение и етапно строи-
телство;
2. минимална дължина на техническите про-
води (канали, дюкери, водопроводи, въздухо-
проводи и др.);
3. достъп на транспортните средства и меха-
низацията за ремонт и обслужване;
4. минимални загуби на напор при съобразя-
ване с естествения наклон на терена.
Чл. 217. За повишаване сигурността на ра-
бота на водоснабдителните системи в земетръс-
ни райони с коефициент на сеизмичност
Кс > 0,15 се предвиждат следните мероприятия:
1. резервоарите се разполагат в противопо-
ложни участъци на водопроводната мрежа;
2. не се допуска изграждане на водни кули;
3. резервоарите се разполагат отдалечени от
водоснабдявания обект, извън разломните зони
според микросеизмичното райониране;
4. хидрофорни уредби се проектират за обек-
ти с разход на вода до 100 m3/h;
5. водоснабдителните системи се проекти-
рат с ниско налягане;
6. при тръбопроводи, които преминават през
стени и основи на сгради, отворите се изпълня-
ват с размери с 10—20 cm по-големи от диаме-
търа им, като пространството около тях се за-
пълва с водоплътни еластични материали;
7. при тръбопроводи, които преминават през
стените на резервоари и други съоръжения, се
монтират салници.
Чл. 218. Допуска се допиране на огражда-
щите и носещите конструкции на пречиства-
телната станция със стените на вградените ре-
зервоари и други съоръжения след технико-ико-
номическа обосновка.
Чл. 219. Подземните съоръжения се свърз-
ват с надземните части и изхода на сградата с
открити стълби, обезопасени с парапети.
Чл. 220. Помещения с дължина над 18 m,
чиито подове са на дълбочина, по-голяма от
1,8 m под нивото на терена, се проектират с не
по-малко от два евакуационни изхода.
Чл. 221. Хлораторните станции към пречис-
твателните станции и складовете за хлор и дру-
ги реагенти, представляващи опасни вещества,
се проектират, като се отчитат необходимите
резервни обеми за преливане на тези вещества
по автоматичен път от авариралите съдове, и с
дренчерни системи за обливането им и за съз-
даване на водни завеси.
Чл. 222. Откритите резервоари, чиято висо-
чина на стените е по-малка от 0,70 cm над ниво-
то на терена, се обезопасяват с парапет с висо-
чина 0,9 m.
Чл. 223. Хидротехническите съоръжения се
оразмеряват за най-неблагоприятните натовар-
вания и на пукнатини при спазване изискванията
на Нормите за проектиране на бетонни и стома-
нобетонни конструкции за хидротехнически съо-
ръжения (БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм. и доп., кн. 8
от 1991 г.) и на Наредба № 3 от 2004 г. за основни-
те положения за проектиране на конструкциите
на строежите и за въздействията върху тях (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).
Чл. 224. За преминаване на водопроводите
през дилатационни фуги се предвиждат компен-
сатори, които осигуряват необходимата елас-
тичност на връзката.
Раздел III
Инсталации. Автоматизация и управление
Чл. 225. Електроснабдяването, електрообза-
веждането, контролно-измервателните прибо-
ри и автоматизацията се проектират при спаз-
ване изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за
устройството на електрическите уредби и елек-
тропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).
Чл. 226. Технологичният контрол на водос-
набдителните системи и съоръжения се осигу-
рява със средства и прибори за постоянен и
периодичен контрол.
Чл. 227. Системите за управление на техно-
логичните процеси, степента и обемът на авто-
матизация се определят в зависимост от изиск-
ванията на заданието за изработване на инвес-
тиционния проект и съобразно условията за
техническа експлоатация.