Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 80

СТР.  80	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
4.2.2. Когато токовете на трети хармоник и на 
нечетните хармоници, кратни на 3, са по-големи 
от 33 % общо хармонично изкривяване, може да 
се приложи увеличаване на напречното сечение 
на неутралния проводник (виж т. 3.6.3).
За многожилни кабели напречното сечение 
на линейните проводници трябва да е равно на 
напречното сечение на неутралния проводник, 
избрано за неутралата, провеждаща 1,45 × IB на 
линейния проводник.
За едножилни кабели напречното сечение на 
линейните проводници може да бъде по-малко 
от напречното сечение на неутралния проводник, 
изчислението се прави:
– за линията: при IB;
– за неутралата: при ток, равен на 1,45 IB на 
линията.
4.2.3. За многофазни вериги, когато напречното 
сечение на линейните проводници е по-голямо 
от 16 mm2 за мед или 25 mm2 за алуминий, 
напречното сечение на неутралния проводник 
може да бъде по-малко от напречното сечение 
на линейните проводници, ако са изпълнени 
едновременно следните условия:
а) товарът, провеждан от веригата при нор-
мална работа, е равномерно разпределен между 
фазите, а токовете на трети хармоник и на не-
четните хармоници, кратни на 3, не превишават 
15 % от тока на линейния проводник;
б) неутралният проводник е защитен срещу 
свръхтокове;
в) напречното сечение на неутралния провод-
ник е не по-малко от 16 mm2 за мед или 25 mm2 
за алуминий.
5. Спадане на напрежението в електрическата 
уредба на потребителя
Спадането на напрежение между началото 
(входа) на електрическата уредба на потребителя 
и присъединеното електрооборудване не трябва 
да е по-голямо от определеното в Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии.
6. Електрически съединения
6.1. Съединенията между проводници и 
съединенията между проводници и друго елек-
трооборудване трябва да бъдат осигурени за 
дълготрайна електрическа непрекъснатост и да 
имат подходяща механична устойчивост и защита.
6.2. При избора на средства за свързване 
трябва да се отчита, когато е приложимо:
а) материалът на проводника и неговата 
изолация;
б) броят и формата на жилата, образуващи 
проводника;
в) напречното сечение на проводника;
г) броят на проводниците за свързване заедно.
6.3. Всички съединения трябва да бъдат 
достъпни за преглед, изпитване и поддържане 
с изключение на:
а) съединителни устройства, предназначени 
да бъдат вкопани в земята;
б) съединителни устройства, запълнени с 
компаунд или капсуловани;
в) свързвания между студени изводи и нагре-
вателни елементи, таванни нагреватели, подови 
нагреватели и трасето на отоплителни системи;
г) съединения, изпълнени чрез заваряване, 
спояване, спояване със сплав от мед и цинк 
или с изпълнени с подходящи инструменти за 
притискане;
д) съединителни устройства, които са част от 
електрооборудване, отговарящи на продуктовия 
стандарт за съответното електрооборудване.
6.4. Когато е необходимо, трябва да се пред-
видят мерки за това достигнатата температура 
посредством свързванията при нормална работа 
да не влошава ефикасността на изолацията на 
проводниците, свързани чрез тях.
6.5. И крайните, и междинните свързвания 
на проводници трябва да са изпълнени в подхо-
дящи обвивки, например в съединителни кутии, 
изходни кутии или в самото електрооборудване, 
когато производителят е предвидил място за 
тази цел. В такъв случай трябва да се използва 
електрообзавеждането, когато в него са оси-
гурени неподвижни съединителни устройства 
или е предвидена възможност за инсталиране 
на съединителни устройства. Изводите на про-
водниците на крайните вериги трябва да бъдат 
разположени в обвивка.
6.6. Свързванията и местата на свързване на 
кабели и проводници трябва да бъдат освобо-
дени от механични напрежения. Устройствата 
за освобождаване от механични напрежения 
трябва да са проектирани така, че да се избягва 
всякакво механично увреждане на кабелите или 
проводниците.
6.7. Когато свързванията са направени в об-
вивка, обвивката трябва да осигурява подходяща 
механична защита и защита срещу съответните 
външни въздействия.
6.8. Свързване на многожични и тънкожични 
проводници.
6.8.1. За защита срещу отделянето или разпи-
ляването на отделните жички на многожични и 
тънкожични проводници трябва да се използват 
подходящи клеми или краищата на проводника 
трябва да бъдат подходящо обработени.
6.8.2. Спояване на целия проводников край 
на многожични и тънкожични проводници се 
допуска, когато се използват подходящи клеми.
6.8.3. Споен (калайдисан) край на тънкожи-
чен проводник не се разрешава при свързване 
в места на свързване, които по време на работа 
са подложени на относително движение между 
споените и неспоените части на проводника.
6.9. Жилата на кабели с обвивка, на които 
обвивката е била отстранена, и кабели без обвивка 
в края на тръбите, каналите или инсталацията 
трябва да бъдат поставени в обвивка, както се 
изисква от т. 6.5.
7. Избор и изграждане на електрически ин-
сталации за свеждане до минимум на разпрос-
транението на огън
7.1. Предпазни мерки в отделение за изоли-
ране на огън
7.1.1. Рискът от разпространение на огън 
трябва да бъде сведен до минимум чрез избор 
на подходящи материали и начин на изграждане.
7.1.2. Електрическите инсталации трябва да се 
проектират и изпълняват така, че да не се вло-
шават общите характеристики на конструкцията 
на сградата и пожарната безопасност.