Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 23

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 4
 от 17 юни 2005 г.
за проектиране, изграждане и експлоатация
на сградни водопроводни и канализационни
 инсталации
Ч А С Т  П Ъ Р В А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят тех-
ническите изисквания при проектиране, из-
граждане и експлоатация на нови, както и при
реконструкция на съществуващи сградни во-
допроводни и канализационни инсталации в
жилищни, обществено-обслужващи, производ-
ствени, селскостопански, курортни и вилни
сгради и в сгради със смесено предназначение.
(2) С наредбата се определят и техническите
изисквания към сградните водопроводни и ка-
нализационни отклонения при проектиране на
сградите по ал. 1.
(3) Сградната водопроводна инсталация
включва следните елементи или части от тях:
хоризонтални, вертикални и етажни разпреде-
лителни клонове за студена вода и за гореща
вода за битови нужди, хоризонтални и вертикал-
ни циркулационни клонове към инсталацията
за гореща вода за битови нужди, индивидуални
водомерно-арматурни възли, водочерпни крано-
ве и арматури, системи за повишаване на наля-
гането, системи за подготовка на гореща вода за
битови нужди и за пожарно-аварийно водоснаб-
дяване, необходими за преноса, разпределение-
то и измерването на водата до потребителите,
както и за осигуряване на изискваните водни
количества за пожарни и аварийни нужди и тем-
пература на горещата вода за битови нужди.
(4) Сградната канализационна инсталация
включва следните елементи или части от тях: са-
нитарни прибори, водоотвеждащи арматури, етаж-
ни отводнителни клонове, хоризонтални и верти-
кални канализационни клонове, вентилационни
клонове, водоприемници и вертикални клонове за
дъждовни води, ревизионни шахти, ревизионни
отвори, канализационна помпена станция и еле-
менти на вакуумната канализационна инсталация,
необходими за осигуряване на безпрепятствено от-
веждане на отпадъчните води в канализационна-
та мрежа на урбанизираната територия.
(5) Сградните водопроводни и канализаци-
онни инсталации се проектират, изграждат и
поддържат при спазване изискванията на
чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на терито-
рията (ЗУТ) за експлоатационен период не по-
малък от 50 години.
(6) При реконструкция на съществуващи
сградни водопроводни и канализационни ин-
сталации се спазват изискванията на чл. 185,
ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 186, ал. 1 ЗУТ.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновре-
менно с нормативните актове и технически-
те спецификации (български стандарти и бъл-
гарски технически одобрения), в които са
определени изискванията към водопровод-
ните и канализационните инсталации, свър-
зани с качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели, пожарната безопас-
ност, хигиената, здравето и опазването на
околната среда, здравословните и безопас-
ните условия на труд и правилата за изпъл-
нение и приемане на строителните и монтаж-
ните работи (СМР).
(2) Санитарно-хигиенните помещения в
жилищни сгради се проектират при спазване на
условията на чл. 40 ЗУТ и на изискванията на
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 10 и 11 от 2005 г.).
Чл. 3. (1) Продуктите, които се предвиждат
с инвестиционния проект и се влагат при из-
граждането на сградните водопроводни и кана-
лизационни инсталации, трябва да имат оцене-
но съответствие със съществените изисквания,
определени с наредбите по чл. 7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите, или
да се придружават от документи (протоколи от
изпитване, сертификати за качество и др.), удос-
товеряващи съответствието им с изискванията
на други нормативни актове.
(2) Съответствието на строителните продук-
ти, предвидени с инвестиционния проект и вла-
гани в сградните водопроводни и канализаци-
онни инсталации, се оценява и удостоверява при
условията и по реда на Наредбата за съществе-
ните изисквания и оценяване съответствието
на строителните продукти (обн., ДВ, бр. 93 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г., бр. 115 от
2002 г. и бр. 109 от 2003 г.).
Чл. 4. (1) При проектиране на водопроводни
и канализационни инсталации в земетръсни
райони се спазват изискванията на съответните
нормативни актове и технически спецификации.
(2) При проектиране на водопроводни и ка-
нализационни инсталации в земетръсни ра-
йони с коефициент на сеизмичност Кс > 0,15
се спазват следните изисквания:
1. за преминаване на тръбите през основи-
те на сградите се предвижда кожух от стома-
нени или стоманобетонни тръби, като раз-
стоянието между горния край на кожуха и дол-
ния край на фундамента е по-голямо от 0,15 m;
2. не се допуска замонолитване на канализа-
ционни клонове в стени и фундаменти на сгради;
3. за всички сградни водопроводни инста-
лации се предвиждат тръбни компенсатори в
местата на:
а) свързване на сградните водопроводни
отклонения с водопроводната мрежа на насе-
леното място;
б) пресичане на деформационните фуги на
сградите от водопроводна инсталация;