Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(3) Обхождащият съобщава в енергийното
предприятие (диспечерската служба) за място-
то на повредата и изчаква нареждане.
Чл. 415. При огледи на ВЛ се проверява и
състоянието на основите на стълбовете.
Чл. 416. (1) Изсичане на дървета по трасето
на ВЛ се извършва с наряд, когато при изсича-
нето има опасност от падане на дърво върху
проводниците.
 (2) Между отделните групи работници, зае-
ти с изсичане на дървета, се осигурява разсто-
яние не по-малко от 50 m.
(3) Забранява се изсичане на дървета при
гъста мъгла, силен вятър, гръмотевични бури и
през нощта.
Чл. 417. (1) Изпълнителят на работата/наб-
людаващият по изсичане на дървета преди за-
почване на работата инструктира членовете на
бригадата за опасностите от доближаване или
допиране на дървета до проводниците.
(2) Дървото, което ще се отрязва, се привър-
зва с неметални въжета в посока, напречно на
проводниците и навън от оста на ВЛ.
(3) Дължината на въжетата за привързване
се подбира така, че работниците, които държат
краищата им, да не бъдат засегнати от клоните
на падащото отрязано дърво.
Чл. 418. При снежна покривка над 40 сm
преди започване изсичането на дървета в снега
се правят две пътеки с дължина по 4—5 m встра-
ни под ъгъл 45° към линията на падане на дър-
вото, служещи за бързото отдалечаване на ра-
ботещите в момента на падането му.
Чл. 419. (1) Рязане и кастрене на дървета с
моторни резачки и триони се извършва съглас-
но инструкциите на производителите им от
обучен персонал, успешно положил изпит за
работа с тях и с ползване на необходимите лич-
ни предпазни средства.
(2) Забранява се използване на моторни ре-
зачки и триони от неквалифициран и необучен
персонал. 
Чл. 420. Когато при отрязване/отсичане дър-
вото падне върху проводниците на ВЛ под нап-
режение, то се сваля само след изключване на
напрежението и обезопасяване на работното
място.
Раздел VIII
Измерване на габарити и провеси по въздушни
електропроводни линии
Чл. 421. Измерването на габарити на ВЛ с
ъгломерни инструменти от земята се извършва
без наряд и без изключване на напрежението.
Чл. 422. Измерването на габарити/провеси
на ВЛ или на пресичащи се ВЛ, което изисква
доближаване или допиране на проводници, се
извършва само с наряд, с изключване и заземя-
ване на линията/линиите. Измерването се из-
вършва от две лица, едното от които е с четвър-
та квалификационна група.
Раздел IX
Измерване на съпротивлението на заземяване
на стълб
Чл. 423. Съпротивлението на заземяване на
стълб на ВЛ се измерва с изключване или без
изключване на напрежението.
Чл. 424. Измерване на съпротивлението със
специален апарат, когато не се изискват отсъ-
единяване на мълниезащитно въже, спусък от
него и заземител на стълба, се извършва без
наряд от две лица, съответно с четвърта и трета
квалификационна група, без изключване на
напрежението на ВЛ. Измерването се извърш-
ва само при ясно и хубаво време при спазване
инструкцията за работа с апарата.
Чл. 425. (1) Измерване на съпротивлението
на заземяване на стълб с отсъединяване на
мълниезащитно въже или неговия спусък, се
извършва с наряд от две лица, съответно с чет-
върта и трета квалификационна група.
(2) Спусъкът се отсъединява и присъединя-
ва с диелектрични ръкавици. Допуска се работа
без ръкавици по време на тази операция, кога-
то с помощта на щанга спусъкът на мълниеза-
щитното въже предварително е заземен с пре-
носим заземител.
Чл. 426. (1) Когато за измерването на съпро-
тивлението на заземяване е необходимо изкач-
ване до върха на стълб за отсъединяване на зазе-
мяващите клеми между мълниезащитното въже
и стълба, работата се извършва съгласно изиск-
ванията за работи с качване до върха на стълб.
(2) При отсъединяване и присъединяване към
заземяващи клеми мълниезащитното въже се
свързва с преносим заземител към металната
част на стълба.
Чл. 427. Измерване на съпротивлението на
заземяване на стоманорешетъчни стълбове на
ВЛ с напрежение до 35 kV без мълниезащитно
въже може да се извършва без наряд и без отсъ-
единяване от заземителна клема, с ползване на
защитни средства.
Раздел X
Работа при пофазен ремонт
Чл. 428. Допуска се работа по една изключе-
на фаза на ВЛ при включени други две фази под
напрежение (пофазен ремонт), когато режимът
на работа на мрежата разрешава това и при
изпълнение на следните условия:
1. индуктираното напрежение, измерено в из-
ключената фаза спрямо земя, не превишава 42 V;
2. работата се извършва на едно работно
място (на един стълб) със заземяване на из-
ключената фаза.
Чл. 429. За ВЛ, на които се разрешава да се
извършва пофазен ремонт, се изготвя списък,
утвърден от работодателя/главния инженер и
съгласуван с оператора на мрежата.
Чл. 430. Пофазният ремонт се извършва по
специална технологична инструкция и при спаз-
ване и на изискванията в раздел VI на тази глава.