Държавен вестник, бр. 35, 2019 г., стр. 35

БРОЙ  35	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
рят информация за отчетената електрическа 
енергия от и към електрически инсталации на 
ползватели и да я предоставят по реда и при 
условията на правилата по чл. 91, ал. 2 от За­
кона за енергетиката и сключените договори.
Чл. 39. (1) Собственикът на измервателните 
системи отговаря за проверката на валидността 
на данните и заместващите данни в случай на 
грешка или липсващи данни.
(2) Когато мястото на измерване не съвпада 
с мястото на присъединяване, данните от измер­
ването могат да бъдат приведени към мястото 
на присъединяване по начин, договорен между 
оператора на съответната мрежа и страната, 
чиято енергия се измерва.
(3) Привеждането на данните от измерването 
към мястото на присъединяване по ал. 2 се 
извършва по един от следните начини:
1. в средство за измерване чрез компенсация 
на загубите в съответния електропровод и/или 
трансформатор;
2. в процеса на обработка и валидиране 
на данните от измерванията, извършван от 
оператора на съответната мрежа.
(4) При измервателна система, собственост 
на оператора на електропреносната мрежа, се 
прилагат посочените принципи за валидиране 
на данните със следния приоритет:
1. използване на данни от средствата за 
контролно измерване;
2. използване на данни от средства за 
измерване от насрещни точки на измерване 
(коригирани със съответен коефициент);
3. използване на данни от технически из­
мервания;
4. използване на данни от баланс на под­
станция;
5. използване на данни от информационните 
системи за оперативно управление или други 
системи за измерване;
6. използване на статистически (числени) 
методи за изчисления на данни.
(5) При измервателна система, собственост 
на оператора на електроразпределителната 
мрежа, се прилагат посочените принципи за 
валидиране на данните, като приоритетите на 
прилаганите принципи се определят в догово­
рите между страните:
1. използване на данни от средства за кон­
тролно измерване;
2. използване на данни от средства за 
измерване от насрещни точки на измерване 
(коригирани със съответен коефициент);
3. използване на данни от технически из­
мервания;
4. използване на данни от баланс на под­
станция;
5. използване на данни от информационните 
системи за оперативно управление или други 
системи за измерване;
6. използване на статистически (числени) 
методи за изчисления на данни.
(6) В случай че данните от измерването не 
могат да бъдат възстановени от измервателната 
система в срока, определен за разплащане, за­
местващата стойност се подготвя от собственика 
на измервателната система.
(7) При установяване на загуба на данни от 
измерване или неточни данни от измервател­
ната система собственикът на измервателната 
система уведомява съответните търговски 
участници в сроковете, определени в догово­
рите за пренос.
Чл. 40. (1) Всеки търговски участник може 
да поиска от собственика на измервателната 
система да извърши проверка за съответствие 
между данните в базата данни и данните от 
търговската измервателна система.
(2) Разходите за извършване на проверката 
са за сметка на страната инициатор, поискала 
проверката, когато резултатите от нея покажат 
съответствие. Във всички останали случаи раз­
ходите за проверка са за сметка на оператора 
на съответната мрежа.
(3) При несъответствие между данните от 
измервателната система и тези в базата данни 
засегнатият търговски участник и собственикът 
на измервателната система съвместно опре­
делят най-подходящия начин за отстраняване 
на несъответствието въз основа на данните от 
измервателната система.
Раздел VIII
Ред и начин за обслужване и проверка на 
измервателните системи
Чл. 41. Измервателните системи за търговско 
и контролно измерване удовлетворяват изис­
кванията за обща точност само в случаите, 
когато качеството на електрическата енергия 
в мястото на измерване отговаря на изисква­
нията на стандарта.
Чл. 42. (1) Обслужването на измервател­
ните системи се извършва при съобразяване 
и спазване на изискванията на наредбите за 
техническа експлоатация по чл. 83, ал. 1, т. 2 
и 3 от Закона за енергетиката.
(2) Обслужването на измервателните систе­
ми се извършва при спазване на правилата за 
безопасност при работа в електрически уредби.
(3) Ако измервателните системи са монти­
рани на територията на обект на ползвател и е 
налице неизправност или повреда, операторът 
на съответната мрежа следва да бъде инфор­
миран от ползвателя.
(4) При разположение на измервателните 
системи в обекти на ползватели, присъеди­
нени към електропреносната мрежа, работи 
по монтиране и подмяна на измервателни 
трансформатори, към чиито вторични вериги 
са включени средства за търговско и контрол­
но измерване, се извършват от собственика 
на уредбата след съгласуване с оператора на 
електропреносната мрежа.
(5) Обслужването на измервателните сис­
теми се извършва най-малко веднъж на три 
месеца и включва проверка на същите. В 
случай че при проверката не са установени 
отклонения, неизправности и/или нерегла­