Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(2) Работа по ремонт и профилактика на
електрически връзки: силов трансформатор-
табло НН, шинна система, прекъсвачи и измер-
вателни трансформатори, при напрежение до
1000 V, се извършва с наряд.
Чл. 504. Ръчно превключване на стъпалата
на регулатор на напрежение на силов трансфор-
матор, доливане и вземане на проба от маслото
се извършват с наряд от две лица, съответно с
четвърта и трета квалификационна група.
Чл. 505. Вратите и защитните ограждения
на табла НН, когато са под напрежение и не се
работи по тях, са заключени.
Раздел II
Работа по въздушни трансформаторни постове
Чл. 506. Този раздел се отнася за трансформа-
торни постове, разположени на открито върху
висока конструкция или на стълб, наричани по-
нататък “въздушни трансформаторни постове”.
Чл. 507. (1) Работата по тоководещи части с
напрежение до 1000 V в табло ниско напрежение
се извършва без наряд, от две лица, с изключване
или без изключване на ВЛ за високо напрежение.
(2) Разрешава се извършване само на прег-
леди и ремонти, изпълнявани от площадката
на табло ниско напрежение. Работещите се
инструктират за частите, които се намират под
напрежение.
Чл. 508. Работата по въздушен трансформа-
торен пост с изключване и без изключване на
ВЛ за средно напрежение, се извършва при:
1. изключени—прекъсвачи на страна ниско
напрежение и след това на линеен разединител
на страна високо напрежение;
2. направен оглед на разединителя ВН за
неизключени ножове;
3. свалени предпазители за високо напре-
жение;
4. поставени преносими заземители на токо-
водещите части на страни високо и ниско нап-
режение и окачени табели “Внимание! Работят
хора!” и “Внимание! Заземено!”.
Чл. 509. За изкачване на работната площад-
ка на въздушен трансформаторен пост се из-
ползва люк с изправна блокировка, която не
позволява отваряне и качване на работната
площадка при включен линеен разединител.
Чл. 510. Монтажът и демонтажът на транс-
форматор върху площадката на въздушния тран-
сформаторен пост се извършват с изключване
на напрежението на ВЛ и заземяването є.
Чл. 511. При активна атмосферна (мълние-
носна) дейност или дъжд всички работи по тран-
сформаторния пост се прекратяват и бригадата
се отстранява от него.
Чл. 512. След завършване на работата и сва-
лянето на преносимите заземители се забраня-
ва извършване на каквато и да е работа, свър-
зана с качване по стълб или на площадката на
трансформаторен пост.
Ч А С Т  П Е Т А
РАБОТИ, ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ
В НОРМАЛНА И СПЕЦИАЛНА СРЕДА
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п ъ р в а
РАБОТА С ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 513. (1) Тази глава се отнася за работа в
открити разпределителни уредби и по въздуш-
ни електропроводни линии с използване на
изолирани подвижни платформи, подвижни и
преносими стълби, товароподемни машини,
повдигателни механизми и съоръжения, нари-
чани по-нататък “повдигателни съоръжения”.
(2) Водачите на повдигателни съоръжения,
монтирани на превозни средства, трябва да имат
необходимата правоспособност за работа с та-
кива съоръжения и втора квалификационна
група по безопасност съгласно изискванията по
този правилник.
(3) При издаване на наряд в графата “Осо-
бени указания” се вписват типът/ видът на пов-
дигателното съоръжение и регистрационният
номер на транспортното средство. Трите име-
на на водача на транспортното средство и ква-
лификационната му група се записват от отго-
ворния ръководител в таблицата “Състав на
бригадата”, като се отбелязва “водач на транс-
портно средство”.
(4) Водачът на средство с подвижна плат-
форма или стълба при работа с него изпълнява
само команди на изпълнителя на работата, а
при товароразтоварни машини и механизми—
на ръководещия разтоварването.
Чл. 514. (1) На територията на ОРУ и в охра-
нителната зона на ВЛ повдигателните съоръ-
жения се придвижват със скорост до 5 km/h.
(2) По време на придвижването на повдига-
телните съоръжения подемните или подвиж-
ните им части са в транспортно положение и не
се приближават до части под напрежение на
разстояние, по-малко от:
1. при напрежение до 35 kV вкл.—1,0 m;
2. при напрежение 110 kV—1,5 m;
3. при напрежение 220 kV—2,5 m;
4. при напрежение 400 kV—4,5 m.
(3) Лицето, ръководещо придвижването в ОРУ,
е запознато с местата на подземните съоръжения
и допустимата им товароносимост и предприема
мерки за избягване на повреждането им.
Чл. 515. При работа в опасна близост до
тоководещи части под напрежение шаситата на
повдигателните съоръжения се заземяват с
преносими заземители.
Чл. 516. (1) Забранява се допиране, качване
и слизане от повдигателно съоръжение, попад-
нало под напрежение, до изключване на на-
прежението.
(2) Когато попаднало под напрежение пов-
дигателно съоръжение се запали и водачът не
може повече да остане в него, той трябва да