Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
(3) Предвиждат се следните защитни ус-
тройства:
1. отсекателен тип, като мониторът може да
се смята за защитно устройство отсекателен тип,
ако нивото на безопасност е най-малко равно
на безопасността, която може да се постигне,
като се използва друг тип отсекателно защитно
устройство за налягане;
2. изпускателен тип.
(4) Допуска се конструктивно обединяване
на защитни приспособления със съответните
регулатори на налягането на природния газ.
(5) Защитните приспособления срещу
свръхналягане се избират въз основа на из-
числения.
Чл. 84. (1) На входа на съоръженията се
предвижда спирателна арматура. На изхода
спирателна арматура се поставя при необходи-
мост, като мястото є се съобразява с останало-
то оборудване.
(2) Местоположението на спирателната ар-
матура по ал. 1 се проектира така, че да позво-
лява манипулиране по спешност.
Чл. 85. В ГРП при необходимост се предвиж-
дат и уреди за измерване количеството на при-
родния газ.
Чл. 86. (1) Сградите или шкафовете на съо-
ръженията се проектират с граница на огнеус-
тойчивост не по-малка от II степен, а шкафове-
те се проектират от метал или друг трудного-
рим материал, неразпространяващ горенето.
(2) Сградите на надземните и полуподзем-
ните съоръжения се проектират с лек покрив.
(3) Покривът на сградите по ал. 2 се оразме-
рява на очакваното максимално натоварване
по време на експлоатацията.
Чл. 87. За подземните и полуподземните
пространства на съоръженията се предвижда
естествена вентилация чрез вентилационни
отвори или въздуховоди, които се защитават с
метална мрежа. Въздуховодите се проектират
на височина, осигуряваща естествена циркула-
ция на въздуха, и се обезопасяват срещу про-
никване на дъждовни води и запушване.
Чл. 88. За неуредените въпроси в този раз-
дел се прилагат правилата и нормативите на
чл. 108—118 от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ и
изискванията на БДС EN 12186.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРА-
НЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА
ПРОМИШЛЕНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 89. (1) Обектите и съоръженията на про-
мишлените газови инсталации се проектират в
съответствие с правилата и нормативите на тази
наредба, наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ и пред-
вижданията на подробните устройствени пла-
нове (план-схемите за газоснабдяване към под-
робните устройствени планове на урбанизира-
ните територии и парцеларните планове на га-
зопроводите, проектирани извън границите на
урбанизираните територии).
(2) Промишлените газови инсталации
включват площадковите газопроводи (газопро-
водите на територията на промишлените и сел-
скостопанските производствени обекти), съо-
ръженията за регулиране и/или измерване и
регулиране, вътрешните газови инсталации,
горивните уредби, газовите уреди и съоръже-
ния, разположени в производствените сгради
или на открито, димоходите и комините за от-
веждане на димните газове.
Чл. 90. Съоръжаването на промишлената
газова инсталация с необходимите устройства
и автоматика за всеки конкретен случай се оп-
ределя в зависимост от експлоатационните ус-
ловия и изискванията за безопасна работа.
Чл. 91. Съставните части на промишлените
газови инсталации се оразмеряват при нормален
режим на експлоатация така, че да поемат меха-
ничните, химичните и топлинните натоварвания.
Чл. 92. В зависимост от работното налягане
промишлените газови инсталации заедно със
съоръженията към тях се класифицират на:
1. инсталации с работно налягане до 0,01 MPa;
2. инсталации с работно налягане от 0,01 до
0,2 МРа;
3. инсталации с работно налягане от 0,2 до
0,5 МРа;
4. инсталации с работно налягане от 0,5 до
1,6 МРа;
5. инсталации с работно налягане над 1,6 МРа.
Раздел II
Подземни газопроводи
Чл. 93. Газопроводите на територията на
производствените предприятия се проектират
по начин, отговарящ на изискванията за работа
с газ, и с възможност да бъдат обезгазявани,
продухвани и почиствани.
Чл. 94. При проектирането на площадкови-
те газопроводи се спазват изискванията на гла-
ва трета, раздел II.
Чл. 95. Върху подземните площадкови газо-
проводи не се допуска разполагане на сгради,
складови площадки, други строежи и трайни
насаждения, които застрашават експлоатаци-
онната сигурност и възпрепятстват възможност-
та за ремонт.
Чл. 96. Газопроводите се проектират по на-
чин, който осигурява недопускане на остатъч-
ни механични напрежения.
Чл. 97. При преминаване на промишлени
газопроводи под железопътни линии се спазват
изискванията на чл. 75 и 76.
Чл. 98. (1) Подземните метални газопроводи
се защитават от корозия по реда на чл. 57—61.
(2) Газопроводите в сгради се осигуряват
със защитни покрития срещу корозионното въз-
действие на контактуващите с тях строителни
материали, вода, кондензат и други корозион-
ноактивни среди.