Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 81

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  81  
7.1.3. Кабели и продукти, класифицирани 
като неразпространяващи огън (IEC 61537 и в 
следните поредици части: IEC 61084, IEC 61386 
и IEC 61534), могат да бъдат инсталирани без 
специални предпазни мерки. Други продукти, 
които отговарят на продуктови стандарти, ко-
ито имат подобни изисквания за устойчивост 
на разпространението на огън, могат да бъдат 
инсталирани без специални предпазни мерки. 
7.1.4. Кабели, които не съответстват като 
минимум на изискванията за устойчивост на 
разпространение на огън, ако се използват такива, 
трябва да бъдат с малки дължини за свързване 
на електрооборудване към стационарни електри-
чески инсталации и във всеки случай не трябва 
да преминават от едно отделение, изолирано за 
огън, към друго.
7.1.5. Части от електрически инсталации, 
различни от кабели, които не са класифицирани 
като неразпространяващи огън (несъответства-
щи на IEC 60439-2, IEC 60570, IEC 61537 и в 
следните поредици части: IEC 61084, IEC 61386 
и IEC 61534), но които отговарят във всички 
други отношения на изискванията на техните 
продуктови стандарти, ако се използват, трябва 
да бъдат обхванати изцяло от обвивка от подхо-
дящи негорими строителни материали.
7.2. Уплътняване на отворите при премина-
вания на електрически инсталации
7.2.1. Когато електрическите инсталации пре-
минават през елементи на сградната конструкция, 
като подове, стени, покриви, тавани, преградни 
стени и бариери на кухини, отворите, останали 
след преминаване на електрически инсталации, 
трябва да бъдат уплътнени съгласно изискванията 
за степен на устойчивост на огън, предписани за 
съответния елемент от сградната конструкция 
преди преминаването.
7.2.2. Електрически инсталации, които преми-
нават през елементи от сградната конструкция 
и имат конкретни изисквания за устойчивост на 
огън, трябва да бъдат уплътнени вътрешно за 
степента на устойчивост на огън на съответния 
елемент преди преминаването, както и да бъдат 
уплътнени външно, както се изисква от т. 7.2.1.
7.2.3. Тръбни системи, кабелни инстала-
ционни системи и кабелни канални системи, 
класифицирани като неразпространяващи огън 
по съответните продуктови стандарти и с мак-
симално вътрешно напречно сечение 710 mm2, 
не е необходимо да са уплътнени вътрешно при 
условие, че:
а) системата отговаря на изпитването за 
степен на защита IP33, и
б) всеки край на системата в едно от отделе-
нията, отделен от сградната конструкция, през 
която е преминал, отговаря на изпитването за 
степен на защита IP33.
7.2.4. Електрическите инсталации не тряб-
ва да преминават през елемент от сградната 
конструкция, който е предназначен да понася 
натоварвания, освен ако може да бъде гаран-
тирано съответствието на елемента, понасящ 
натоварвания след такова преминаване.
7.2.5. Мерките за уплътняване, предназначени 
да осигуряват съответствие с т. 7.2.1 или 7.2.2, 
трябва да издържат външни въздействия със 
същата степен както електрически инсталации 
и освен това те трябва да изпълняват всяко от 
следните изисквания:
а) да са устойчиви на продуктите от горене 
в същата степен както елементите на сградната 
конструкция, през които е извършено преми-
наването;
б) да предоставят същата степен на защита 
срещу проникване на вода, каквато се изисква 
за елемента от сградната конструкция, върху 
който е направено инсталирането;
в) уплътнението и електрическите инсталации 
да са защитени от капеща вода, която може да се 
стича по дължината на електрическите инстала-
ции или която може да се събира по друг начин 
около уплътненията, освен ако използваните за 
уплътнението материали са устойчиви на влага, 
когато са окончателно готови за използване.
8. Близост на електрически инсталации до 
електрически и неелектрически линии
8.1. Близост до електрически линии
Вериги с нива на напрежение I (променливи 
до 50 V и постоянни до 120 V) и с нива на напре-
жение II (променливи над 50 V до 600 V между 
фаза и земя, променливи над 50 V до 1000 V 
между фази, постоянни над 120 V до 900 V между 
полюс и земя и постоянни над 120 V до 1500 V 
между полюси) не трябва да се разполагат в една 
и съща електрическа инсталация, освен ако:
– всеки кабел или проводник е изолиран за 
най-високото налично напрежение, или
– всеки проводник на многожилен кабел е 
изолиран за най-високото налично напрежение 
в кабела, или
– кабелите са изолирани за тяхното сис-
темно напрежение и са инсталирани в отделно 
отделение на кабелната канална или кабелната 
инсталационна система, или
– кабелите са разположени върху кабелни 
лавици и физическото им разделяне се осъщест-
вява от преградна стена, или
– се използва отделна тръбна, инсталационна 
или канална система.
За вериги БСНН и ПСНН се прилагат изис-
кванията от приложение № 1.
8.2. Близост до съобщителни кабели
В случай на пресичане или близост на под-
земни съобщителни кабели и подземни силови 
кабели се осигурява минимално изолационно 
разстояние през въздуха 100 mm или трябва да 
бъдат изпълнени изискванията съгласно буква 
„a“ или буква „б“:
a) трябва да бъдат осигурени огнеустойчиви 
преградни стени между кабелите, например тухли, 
защитни за кабели плочки (от глина, от бетон), 
оформени блокове (бетон) или допълнителна 
защита, осигурена от кабелни тръби или улеи, 
направени от огнеустойчиви материали, или
б) при пресичане трябва да е предвидена 
механична защита между кабелите, например 
кабелни тръби, защитаващи кабелите бетонни 
плочки или оформени блокове.
При сближаване между кабели на кабелни 
електронни съобщителни мрежи за радио- и теле-
визионни сигнали и линии на електрозахранваща-