Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 37

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
Чл. 21. (1) За отоплителни водни котли с
мощност над 300 kW се предвижда къса връз-
ка между подаващата и връщащата тръба с
автоматично превключване чрез термостат
при достигане на температура 40 °C на връща-
щата вода.
(2) За котли с мощност от 20 до 300 kW изис-
кването по ал. 1 е по преценка на проектанта.
(3) За котли с мощност над 300 kW се пред-
вижда къса връзка между подаващия и връща-
щия колектор с възвратен и баланс вентил, който
поема евентуални хидравлични удари вследст-
вие работата на регулиращите двупътни термо-
вентили. За котли с мощност от 20 до 300 kW
такава връзка се предвижда по преценка на
проектанта.
Ч А С Т  Т Р Е Т А
ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕНОС
НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Г л а в а  т р е т а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 22. (1) Топлопреносната мрежа е част
от ТСС, която включва топлопроводи и тех-
нологични съоръжения, разположени между
границите на собственост на топлопреносно-
то предприятие с топлоизточника и/или с
потребителите, и е предназначена за пренос
на топлинна енергия от топлоизточника до
потребителите.
(2) Технологичните съоръжения на топло-
преносната мрежа включват помпени станции,
топлообменни, регулиращи, секциониращи и
измервателни станции и възли, абонатни стан-
ции, както и други специални съоръжения.
(3) Топлопреносната мрежа включва и спо-
магателните системи за управление, регулира-
не, защита, информация и комуникация, необ-
ходими за нейната работа.
Чл. 23. Топлопреносните мрежи са:
1. магистралните топлопроводи—участъци-
те на топлопреносните мрежи от топлоизточ-
ника до топлоснабдяваните райони или промиш-
лените зони и предприятия;
2. разпределителните топлопроводи—откло-
ненията от магистралните топлопроводи към
отделните квартали, групи потребители или
предприятия;
3. присъединителните топлопроводи—от-
клоненията от разпределителните топлопрово-
ди към отделните потребители.
Чл. 24. (1) Топлопреносните мрежи за пре-
нос на топлинна енергия се проектират при
спазване изискванията на тази наредба в съот-
ветствие с предвижданията на подробните уст-
ройствени планове, както и при спазване на
изискванията за най-малки хоризонтални и
вертикални светли разстояния, определени с
Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за
разполагане на технически проводи и съоръже-
ния в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.) и
Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енер-
гийните обекти (ДВ, бр. 88 от 2004 г.).
(2) Топлопреносните мрежи за пренос на
топлинна енергия се експлоатират при спазва-
не изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за
техническата експлоатация на електрически
централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.).
Чл. 25. Експлоатацията и оперативното уп-
равление на топлопреносната мрежа се извър-
шват от топлопреносното предприятие, полу-
чило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 2 ЗЕ.
Чл. 26. Границите на собственост на топло-
преносните мрежи се определят в съответствие
с чл. 156, ал. 2 ЗЕ.
Чл. 27. Техническите условия за топлоснаб-
дяване и присъединяване на производителите
към топлопреносната мрежа се определят с
Наредба № 2 от 2004 г. за топлоснабдяването
(ДВ, бр. 68 от 2004 г.).
Чл. 28. Абонатните станции и присъедини-
телните топлопроводи към тях са част от топ-
лопреносната мрежа, чрез която се осъщест-
вява подаване, измерване, преобразуване и ре-
гулиране на параметрите на топлинната енер-
гия от топлопреносната мрежа към потреби-
телите.
Раздел II
Избор на топлоносител
Чл. 29. (1) За топлопреносните мрежи от
обекти и съоръжения по чл. 9, подаващи топли-
на за отопление, вентилация и за ГВБН на
жилищни, общественообслужващи и производ-
ствени сгради, се избира топлоносител вода.
(2) Допуска се за промишлени обекти със
специфични технологични изисквания топло-
носителят да е пара.
Чл. 30. (1) При извършване на реконструк-
ция или разширение на промишлени обекти с
топлоносител пара се преминава на топлоноси-
тел вода само когато за целите на технологията
не се изисква пара.
(2) Допуска се само разширенията на обек-
тите по ал. 1 да бъдат на вода, при запазване на
съществуващите парни инсталации.
Чл. 31. Видът на топлоносителя—пара или
вода, се определя със заданието за проектиране.
Чл. 32. (1) Основните параметри на топло-
носителя в топлопреносните мрежи са темпе-
ратурата и налягането.
(2) Граничните стойности на параметрите
на топлоносителя при топлопреносните мрежи
са налягане 4 MPa и температура 425 °С.
Чл. 33. Топлопреносните мрежи в зависимост
от основните параметри са, както следва:
1. първа група—транспортиращи пара с на-
лягане до 0,07 МРа или вода с температура до
115 °С;