Държавен вестник, бр. 91, 2011 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
1.2. за автоматичните спринклерни инста­
лации – т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Автоматични 
спринклерни инсталации. Проектиране, мон­
тиране и поддържане“;
1.3. за стационарните пожарогасителни сис­
теми с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Инсталации 
с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и 
поддържане“;
1.4. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с газообразни вещества – БДС EN 
15004-1 „Стационарни пожарогасителни инста­
лации. Инсталации за гасене с газообразни 
вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и 
поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“; 
1.5. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стацио­
нарни пожарогасителни инсталации. Инстала­
ции с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане 
и поддържане“;
1.6. за стационарните пожарогасителни ин­
сталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/
TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Пожарогасителни инсталации с 
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, 
монтиране и поддържане“;
1.7. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с разпръсната струя вода – СД 
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Инсталации с разпръскване на 
вода. Проектиране, монтиране и поддържане“;
2. за поддържане на пожарни кранове – в 
съответствие с инструкциите за експлоатация 
на производителя и при спазване изискванията 
на БДС EN 671-3 „Стационарни противопо­
жарни системи. Системи с маркуч. Част 3: 
Поддържане на макари с полутвърд маркуч 
и системи с плосък маркуч“;
3. за поддържане на системи за управление 
на дим и топлина – в съответствие с инструк­
циите за експлоатация на производителя и 
при спазване изискванията на БДС EN 12101 
„Системи за управление на дим и топлина“.
(4) Техническото обслужване, презареж­
дането и хидростатичното изпитване на 
противопожарните уреди се удостоверяват с 
отделни, трайно закрепени върху корпусите 
на уредите стикери за извършената дейност, 
които не трябва да бъдат премахвани до 
следващото обслужване.
(5) Стикерите по ал. 4 трябва да са самораз­
рушаващи се при опит да бъдат отлепени и 
да съдържат най-малко следната информация: 
индивидуален номер на стикера, наимено­
вание на търговеца по ал. 1, адрес за корес­
понденция, номер на полученото разрешение 
за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 4, 
вид на извършеното обслужване (техническо 
обслужване, презареждане или хидростатично 
изпитване) и краен срок за извършване на 
следващото такова, като данните се отразяват 
в дневник (приложение № 7).
(6) За извършеното техническо обслужване, 
презареждане или хидростатично изпитване 
(в комбинация или поотделно) се изготвя 
протокол (приложение № 8), копие от който 
се предоставя на собственика на противопо­
жарните уреди.
Раздел VII
Контрол на дейността на търговците. Отказ 
за издаване на разрешение. 
Отнемане на издадено разрешение
Чл. 41. (1) Контролът на дейността на 
търговците се осъществява чрез извършване 
на проверки от органите за ПБЗН.
(2) Проверките по ал. 1 имат за цел да 
установят наличието на условия за осъщест­
вяване на дейността от търговеца и спазване­
то на условията, при които е било издадено 
разрешението.
(3) Проверките са: 
1. контролни – извършват се 3 месеца след 
издаване на разрешение или сключване на 
договор с юридически и физически лица за 
установяване наличието на условия за осъ­
ществяване на дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и 4;
2. периодични – извършват се не по-малко 
от един път за срока на действие на разре­
шителното.
(4) Проверки на търговци не се извършват 
по анонимен сигнал. 
Чл. 42. Комисиите за извършване на про­
верки по чл. 41 се назначават със заповед на 
директора на ГДПБЗН – МВР или начални­
ците на СУПБЗН/ОУПБЗН. 
Чл. 43. При проверките по чл. 41 комиси­
ята има право да посещава обектите, с които 
търговецът има сключени договори, да се 
запознава с документите относно спазването 
на изискванията и условията за издаване на 
разрешението. 
Чл. 44. Резултатите от извършените провер­
ки се оформят в протокол, който се съставя 
в два екземпляра, като единият се връчва на 
търговеца, а другият с доклад за извършена­
та проверка се представя на органа, издал 
разрешението.
Чл. 45. (1) При констатирано нарушение 
на изискванията на тази наредба до търгове­
ца се изпраща писмено предупреждение за 
отнемане на разрешението.
(2) Когато търговецът не отстрани конста­
тираните нарушения в едномесечен срок от 
получаване на писменото предупреждение, 
органът, издал разрешението, го отнема.