Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 101

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  101  
лината, позволяващи осъществяване на целия 
спектър изследвания на съня, включително и 
функционални изследвания през деня. 
(2) Минималните изисквания към поме-
щенията за диализно лечение се определят 
в заданието за проектиране при спазване на 
действащия медицински стандарт. Помеще-
нията се осигуряват с механична вентилация, 
топлинен комфорт и климатична инсталация. 
(3) При проектиране на помещенията, 
свързани с очни болести, се спазват следните 
изисквания:
1. предвиждат се системи за въздухообмен 
и овлажняване на въздуха (при норма на от-
носителна влажност 50 – 60 %, в отделения 
и стаи за болни с изгаряния – до 35 – 40 %);
2. в операционния блок се проектира 
самостоятелна проточно-смукателна възду-
хопреработваща система за проветряване 
на всяко помещение и за отвеждане извън 
сградата на издишваните от болния газове 
(задействана със сгъстен въздух с остатъчно 
налягане 0,5 МРа); 
3. препоръчва се система за климатизация 
във всяка операционна зала, когато това е 
предвидено със заданието за проектиране. 
(4) За помещението за вземане на кръв 
и кожни биопсии се спазват следните изис-
квания:
1. проектира се инсталация за ежеднев-
но следене на показанията на средствата за 
измерване в помещенията за хладилниците, 
камерите за дълбоко замразяване и съдовете 
за течен азот (в случаите на ДНК банка);
2. за механичните камери за дълбоко 
замразяване и хладилници се препоръчват 
записващи термометри, свързани с алармена 
система, инсталирана на място, където може 
да се чува 24 часа в денонощието. 
(5) В помещенията в отделението по нев-
рохирургия се предвиждат:
1. системи за въздухообмен и овлажняване 
на въздуха (при норма на относителна влаж-
ност 50 – 60 %, в отделения и стаи за болни 
с изгаряния – до 35 – 40 %); препоръчително 
е наличието на климатична инсталация в 
следоперативно отделение;
2. система за отопление, като е препоръчи-
телно оформянето на самостоятелен кръг за 
отопление на помещенията на следоперативно 
интензивно отделение ОАИЛ и на отделенията 
за детска неврохирургия;
3. излазни точки на инсталации за кислород, 
за сгъстен въздух и за аспирация при норматив: 
за 100 % от леглата в стаите на отделението 
за интензивно лечение; за 8 % от леглата в 
отделенията/клиниките по неврохирургия.
(6) За помещенията в хирургичното отде-
ление задължително се осигурява:
1. система за климатизация в следопера-
тивните и оперативните структури;
2. система за отопление;
3. панел с изходи за кислород, сгъстен въз-
дух и за аспирация в стаите на отделението 
за интензивно лечение. 
Чл. 158. Асансьорните уредби се определят 
със заданието за проектиране.
Раздел ІV
Специфични изисквания към експлоата-
ционните показатели на контролируемите 
параметри за удовлетворяване на основните 
изисквания към сградите за здравеопазване
Чл. 159. Специфичните изисквания, свър-
зани с носимоспособността на сградите за 
здравеопазване, са, както следва:
1. гранично допустимото натоварване за 
стенни и покривни обшивки, изпълнени от 
трислойни стоманени, изолационни, сандвич 
панели с вътрешен топлоизолационен слой от 
минерална вата, се определя при деформации 
(премествания – вертикални или хоризонтал-
ни) не по-големи от 1/300 от светлия отвор 
на подпиране;
2. вертикалното провисване на етажните 
подови конструкции с лицеви подови покрития 
от монолитни подови настилки на циментова 
основа или от керамика без фуги, необходими 
за удовлетворяване на хигиенните изисква-
ния в отделни функционални пространства 
в сградите за здравеопазване, не може да е 
по-голямо от 1/400 от светлия отвор на под­
пиране;
3. гранично допустимите провисвания се 
нормират с конкретни стойности не по-големи 
от 25 mm с оглед ограничаване на деформа-
циите в преградноразпределителните стени и 
подовите настилки – в случаите на подпорни 
разстояния, по-големи от 7,2 m.
Чл. 160. (1) Интензивните отделения и зо-
ните за стационарно лечение на новородени 
и деца в лечебните заведения задължително 
се предвиждат като самостоятелни защитени 
или безопасни зони по смисъла на чл. 32, 
ал. 3 и 4 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за 
строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар.
(2) Допуска се, ако е функционално и тех-
нически възможно, една защитена зона да 
обхваща няколко интензивни отделения или 
стационарни зони при сумарен капацитет не 
повече от 50 легла.
(3) Капацитетът на защитените (безопасни-
те) зони в случай на пожар в стационарните 
зони на лечебните заведения за болнична 
помощ се определя в зависимост от броя на 
пациентите, пребиваващи в зоната, и допъл-
нителната площ за 30 % от леглата на ева-
куиращите се хоризонтално от най-голямата 
съседна зона.
Чл. 161. (1) При разполагане на амбула-
тории за индивидуална и групова практика 
за първична и специализирана медицинска 
помощ в жилищни сгради или в сгради със 
смесено предназначение частите от сградите