Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 47

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
Чл. 61. (1) Реагентите се дозират във вид на
разтвори, суспензии или в сухо състояние с точ-
ност до ± 5 %.
(2) Дозаторите са не по-малко от два, едини-
ят от които е резервен.
Чл. 62. (1) Обемът на съдовете за работни
разтвори се определя за продължителност на
изразходване до 24 h в зависимост от капаци-
тета на пречиствателната станция и конкрет-
ните условия.
(2) Допуска се непрекъснато приготвяне на
реагентен разтвор въз основа на технико-ико-
номическа обосновка.
(3) Броят на съдовете за разтваряне на ре-
агентите се приема не по-малко от два.
(4) Броят на съдовете за работни разтвори се
приема не по-малко от два.
Чл. 63. (1) Дъното на съдовете за разтваряне
на реагенти се проектира с наклон 15° спрямо
хоризонталата.
(2) Дъното на съдовете за разтваряне на
реагенти, в които се отделят плътни утайки, се
проектира с наклонени стени под ъгъл 45—50°
спрямо хоризонталата.
Чл. 64. (1) Дъното на разходните съдове е с
наклон не по-малък от 0,01 към изпускателния
тръбопровод.
(2) Тръбопроводът за отвеждане на готовия
разтвор се разполага на разстояние от 0,1 до
0,2 m над дъното на съдовете.
Чл. 65. Вътрешната повърхност на съдове-
те за реагенти се проектира с антикорозионна
защита.
Чл. 66. (1) Водопроводите за помпено пода-
ване на варното мляко се проектират с диаме-
тър не по-малък от 50 mm.
(2) Чупките в тръбопровода за варно мляко
се проектират с радиус на кривината не по-ма-
лък от петкратния диаметър на тръбопровода.
(3) Напорните тръбопроводи се проектират
с наклон към помпата не по-малък от 0,02, а
гравитационните тръбопроводи—с наклон към
изхода не по-малък от 0,03, като се предвиждат
начини за тяхното почистване и промиване.
Раздел III
Смесителни устройства. Въздухоотделители.
Камери за реакция
Чл. 67. (1) Смесителните устройства се про-
ектират така, че да осигуряват бързо и равно-
мерно смесване на реагентите с водата.
(2) Конструкцията на смесителите се проек-
тира така, че да не позволява утаяване на сус-
пензии и реагенти.
Чл. 68. В откритите смесители се проекти-
рат изпразнителни и преливни тръби.
Чл. 69. (1) Въздухоотделителите се проекти-
рат пред утаители с камери за флокулация със
суспендиран слой, избистрители или филтри с
възходящ поток на водата.
(2) Въздухоотделители не се проектират, ако
конструкцията на смесителя осигурява отделя-
нето на разтворения във водата въздух, както и
когато водата не се обогатява с въздух по пътя
си до следващото съоръжение.
(3) Допуска се проектиране на един въздухо-
отделител за всички съоръжения.
(4) Въздухоотделителите се оразмеряват за
скорост на водния поток до 0,05 m/s и престой
на водата не по-малко от 1 min.
Чл. 70. (1) Камери за реакция се проектират
задължително при избистряне на водата чрез
утаители.
(2) Камери за реакция не се проектират при
използване на суспензионни сепаратори.
Чл. 71. Типът на камерата за реакция се
определя въз основа на технико-икономичес-
ки анализ, като се отчитат теренните усло-
вия, технологията на пречистване, произво-
дителността на станцията и конструктивните
изисквания.
Раздел IV
Утаители и избистрители
Чл. 72. Утаителите и избистрителите се ораз-
меряват хидравлично в зависимост от специ-
фичните им характеристики и резултатите от
технологичните изследвания.
Чл. 73. Утаителите за реагентно пречиства-
не на водата се проектират с вградени камери
за реакция.
Чл. 74. (1) Видът на утаителя се определя
въз основа на технико-икономическа обоснов-
ка. Утаителят се оразмерява с опитно опреде-
лени стойности на скоростта на утаяване при
предварително зададени престой на водата и
дълбочина на утаителната част.
(2) Мътността на утаената вода не може да
превишава стойности, по-големи от 8—12 mg/dm3.
Раздел V
Филтри
Чл. 75. (1) Видът на филтрите се определя
след извършване на опитни технологични из-
следвания и технико-икономически анализ, като
се отчитат качествата на водата, производител-
ността на пречиствателната станция, местните
климатични и географски условия и др.
(2) При брой на филтрите до 20 се приема
един филтър в ремонт. Когато филтрите са
повече от 20, се приемат два филтъра в ремонт.
Чл. 76. (1) Филтрите се зареждат с чист квар-
цов пясък или с други зърнести материали в
съответствие с изискванията на български стан-
дарти или български технически одобрения.
(2) Бързите безнапорни, бързите напорни и
бавните филтри се проектират със съоръжения
за хидравлично изваждане на отработения пя-
сък и за внасяне на нов пясък.
(3) За бавните филтри се проектира пло-
щадка за промиване на пясъка по хидравличен
начин.
Чл. 77. (1) Площта на филтрите се определя
по формула (1) съгласно приложение № 3.