Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 25

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
дукти на делене, водород, взривоопасни и други
вещества, които биха могли да се отделят в хер-
метичния обем по време и след проектни аварии.
(2) Системите за очистване на въздуха в хер-
метичния обем трябва да бъдат проектирани с
необходимата надеждност и резервираност на
компонентите, които да осигуряват изисквана-
та ефективност на системата при независим от
изходното състояние единичен отказ.
(3) При проектиране на системите трябва да
бъдат отчетени възможностите за контрол на
концентрациите на радиоактивни продукти на
делене, водород и други вещества, които биха
могли да се генерират или освободят в случай
на тежки аварии.
Чл. 85. Изборът на покрития и топлоизола-
ции и начините на монтаж върху конструкции-
те, системите и компонентите, разположени в
херметичния обем, трябва да осигуряват изпъл-
нение на техните функции на безопасност и да
оказват минимално влияние върху изпълнени-
ето на другите функции на безопасност в случай
на нарушаване на тяхната цялост.
Раздел IX
Осигуряващи системи за безопасност
Чл. 86. В проекта на ЯЦ трябва да бъдат пред-
видени осигуряващи системи за безопасност,
изпълняващи функции по снабдяване на систе-
мите за безопасност с работен флуид и енергия
и поддържане на условия за тяхното функциони-
ране за обоснован период от време при всички
експлоатационни състояния и проектни аварии.
Чл. 87. (1) Осигуряващите системи за безо-
пасност трябва да бъдат проектирани с необхо-
димата надеждност и резервираност на компо-
нентите, които гарантират изискваната ефек-
тивност при независим от изходното състояние
единичен отказ.
(2) Показателите за надеждност на изпъл-
нение на функциите на осигуряващите системи
трябва да бъдат достатъчни за удовлетворява-
не на изискваните показатели за надеждност на
съответните системи за безопасност.
(3) При проектиране на системите трябва да
бъде осигурена възможност за проверка на ра-
ботоспособността им и за сигнализация при
неизправност.
Чл. 88. Изпълнението на осигуряващите
функции трябва да има приоритет пред дейст-
вията на собствените защити на осигуряващите
системи, ако това не води до по-тежки последст-
вия за безопасността. В проекта трябва да бъ-
дат определени неизключваемите собствени
защити на компонентите на осигуряващите
системи за безопасност.
Чл. 89. В проекта трябва да бъдат предвиде-
ни системи за пожароизвестяване и пожарога-
сене, които да предотвратяват откази по обща
причина в системите за безопасност вследствие
на пожар и да изпълняват определените функ-
ции в автоматичен режим на работа. Системи-
те за пожарогасене трябва да имат възможност
за ръчно задействане.
Раздел X
Управление на радиоактивни отпадъци
Чл. 90. (1) Системите за управление на ра-
диоактивни отпадъци (РАО) трябва да се про-
ектират на основата на анализ и оценка на със-
тава и количествата на твърдите и течните РАО
и на газообразните радиоактивни вещества,
генерирани при всички експлоатационни със-
тояния и проектни аварии.
(2) Системите за управление на освобожда-
ваните в околната среда течни и газообразни
радиоактивни вещества трябва да се проекти-
рат така, че техните количества и концентра-
ции да бъдат на разумно достижимо ниско ниво
при всички експлоатационни състояния и да не
водят до нарушаване на установените пределно
допустими граници на облъчване на персонала,
границите на дозите за населението и за съдър-
жание на радиоактивни вещества в околната
среда при проектни аварии.
Чл. 91. (1) В проекта на ЯЦ трябва да бъдат
предвидени системи за предварително прера-
ботване и временно съхранение на течните РАО
във форма, подходяща за тяхното транспорти-
ране и по-нататъшно преработване.
(2) В проекта на ЯЦ трябва да бъдат предви-
дени хранилища за временно съхраняване на
твърди РАО, оборудвани с автоматизирани ус-
тройства за манипулиране.
(3) Помещенията, в които се съхраняват РАО,
трябва да са хидроизолирани и оборудвани със
системи за вентилация, за дезактивация, за
пожароизвестяване и за пожарогасене.
Чл. 92. (1) Проектът на ЯЦ трябва да оси-
гурява ограничаване на обема и на активността
на генерираните течни РАО до разумно дос-
тижимото ниско ниво чрез ефективни систе-
ми за очистване и многократно използване на
радиоактивните флуиди, предотвратяване на
изтичанията от системите, съдържащи ради-
оактивни флуиди, и намаляване на честотата
на събитията, изискващи съществени мерки
за дезактивация.
(2) Системите за управление на РАО на ЯЦ
трябва да се проектират с отчитане на изисква-
нията на следващите етапи на безопасното уп-
равление на РАО.
Раздел XI
Манипулиране и съхраняване на ядрено гориво
Чл. 93. В проекта на ЯЦ трябва да бъдат
предвидени КСК за манипулиране и съхраня-
ване на свежо ядрено гориво, които:
1. предотвратяват с достатъчен запас въз-
можността за достигане на критичност при най-
неблагоприятните условия чрез осигуряване на
съответни физически средства или процеси, като
геометрична конфигурация, характеристики на
компонентите и средата;
2. осигуряват възможност за входящ конт-
рол на горивото, техническо обслужване и из-
вършване на периодични инспекции и изпитва-
не на компонентите, важни за безопасността;