Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 77

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  77   
(2) Допуска се сградите на хранилищата 
за ГТ да бъдат проектирани едноетажни от 
пожаронезащитени стоманени конструкции с 
максимално допустима площ на сградата или 
пожарния сектор 1400 m2.
(3) Сградите на хранилищата от категории 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират 
с лесноразрушаващи се строителни елементи 
при спазване изискванията на чл. 402.“
§ 243. В чл. 544, ал. 1 думата „височина“ 
се заменя с „етажност“.
§ 244. Създава се чл. 545:
„Чл. 545. (1) Разстоянията от хранилища 
за ЛЗТ и ГТ до съседни сгради и съоръжения 
се определят съгласно чл. 405.
(2) За подземни и полуподземни хранили­
ща се допуска разстоянията по ал. 1 да бъдат 
намалени при спазване на изискванията на 
чл. 518, ал. 1.
(3) Разстоянието между съседни хранили­
ща за ЛЗТ и ГТ не се нормира, ако общата 
им вместимост не надвишава определената 
в чл. 547, ал. 1 и 2.“
§ 245. В чл. 548 след думата „разсредото­
чени“ се добавя „евакуационни“.
§ 246. В чл. 553 след думата „Железопът­
ните“ се добавя „рампи“.
§ 247. В чл. 554, ал. 1 думите „с негорими 
стени“ се заменят със „със стени с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2“.
§ 248. В чл. 559, ал. 1 след думата „продук­
ти“ предлогът „от“ се заменя със „с“.
§ 249. В чл. 566 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ: „Раз­
стоянието от наливно-изливни устройства 
за течности с пламна температура до 28 °С 
включително и за ГГ до наливно-изливни 
устройства за течности с пламна температура 
над 28 °С, разположени на морски и езерни 
пристани, е най-малко 200 m.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За речните пристани разстоянията по 
ал. 1 са най-малко съответно 300, 200 и 300 m.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Разстоянията по ал. 1 и 2 може да бъдат 
намалени с 50 %, ако е осигурена блокировка, 
автоматично изключваща възможността за 
едновременна обработка на товари на съсед­
ните наливно-изливни устройства.“
§ 250. В чл. 567 навсякъде думите „работа с“ 
се заменят с „наливно-изливни устройства за“.
§ 251. В чл. 569 ал. 2 се отменя.
§ 252. Член 574 се изменя така:
„Чл. 574. Наливно-изливните устройства 
на пристаните и пирсовете се оборудват с 
автоматизирани претоварни ръкави за предот­
вратяване изтичането на ЛЗТ, ГТ и ГГ при 
аварийно разкъсване на връзката с танкера.“
§ 253. Създава се чл. 574а:
„Чл. 574а. Когато е предвидено снабдява­
не на морски и речни плавателни средства 
с гориво и смазочни материали (корабно 
бункероване) на наливно-изливни пристани 
и пристанища за обществен транспорт, мини­
малните разстояния от местата за престой на 
автоцистерните с гориво и смазочни материали 
до съседните строежи се определят съгласно 
табл. 66, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11.“
§ 254. В чл. 576 се правят следните до­
пълнения:
1. В т. 1 след думата „втечнени“ се добавя 
„горими“.
2. В т. 3 след думата „инсталации“ се по­
ставя запетая и се добавя „както и резервоари 
с обща вместимост до 50 m3“.
§ 255. В чл. 577, ал. 1 след думата „втеч­
нени“ се добавя „горими“.
§ 256. В чл. 578, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „при 
условие че“ се добавя „е изпълнено едно от 
условията“.
2. В т. 3 думите „степен на защита“ се за­
менят с „категория на защита и температурен 
клас“, а думите „класа на взривоопасната 
зона“ се заменят със „зоната с експлозивна 
опасност“.
§ 257. В чл. 581 се създава ал. 3:
„(3) За складовете за втечнени горими газове 
от III категория се допуска да не бъде спазено 
разстоянието по ал. 2, т. 1, ако изпарителните 
инсталации са със съответната категория на 
защита и температурен клас в зависимост от 
зоната с експлозивна опасност, в която попадат, 
и монтажът на изпарителните инсталации е 
предвиден съгласно инструкциите за монтаж 
на производителя.“
§ 258. В чл. 582 ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се в изпарителите на втечнен 
горим газ да се използват електрически на­
гревателни прибори, при условие че са пред­
видени със съответната категория на защита 
и температурен клас в зависимост от зоната 
с експлозивна опасност, в която попадат.“
§ 259. В чл. 585, ал. 1 след думите „газове 
е“ се добавя „до“.
§ 260. В чл. 586 след думата „сгъстени“ се 
добавя „горими“.
§ 261. В чл. 588, ал. 2 след означението 
„REI“ се добавя „(EI)“.
§ 262. В чл. 591 думите „в складове“ се 
заличават и след думата „газове“ се добавя 
„в складове“.
§ 263. В чл. 592 след думата „втечнени“ се 
добавя „горими“.
§ 264. В чл. 594 думите „подраздел „Скла­
дове за ЛЗТ и ГТ от I категория“ се заменят 
с „раздел ХIII „Складове за ЛЗТ и ГТ от I 
категория от подклас на функционална по­
жарна опасност Ф5.2“.
§ 265. В чл. 595 след думата „вместимост“ 
се добавя „над 50“.
§ 266. В чл. 596 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в складове“ се заличават 
и след думата „газове“ се добавя „в складове“.