Държавен вестник, бр. 25, 2020 г., стр. 53

БРОЙ  25	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53  
нителния контролен топломер се използват 
при изготвяне от лицето по чл. 139б ЗЕ на 
изравнителната сметка.
(3) Индивидуалните разпределители се до-
пускат за използване със сертификат, издаден 
от компетентен орган.
(4) Индивидуалните топломери, общият 
водомер за студена вода пред подгревателя 
за битово горещо водоснабдяване в абонат-
ната станция и индивидуалните водомери за 
гореща вода в имотите на клиентите трябва 
да отговарят на едно от следните изисквания: 
1. да бъдат вписани в регистъра за одоб­
рените за използване типове средства за 
измерване;
2. да притежават сертификат, издаден от 
държава – членка на Европейския съюз;
3. да имат нанесена маркировка за съ-
ответствие и допълнителна метрологична 
маркировка.
(5) При присъединени две или повече 
сгради към една абонатна станция или към 
групова абонатна станция дяловете потребе-
на топлинна енергия от отделните сгради се 
определят по изчислителен път с помощта на 
контролни топломери и водомери.
(6) Топломерите и водомерите подлежат 
на последваща проверка по реда на Закона 
за измерванията за сметка на собственика. 
Периодичността на проверките се определя: 
1. за индивидуалните топломери в имо-
тите – съгласно заповедта на председателя 
на Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона 
за измерванията; 
2. за контролните топломери по ал. 1, т. 3 
и ал. 5 – през 5 години; 
3. за общия водомер за студена вода пред 
подгревателя за битово горещо водоснабдяване 
в абонатната станция и контролните водомери 
по ал. 5 – съгласно заповедта на председателя 
на Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона 
за измерванията (ЗИ); 
4. за индивидуалните водомери за топла вода 
в имотите на клиентите – съгласно изисква-
нето на Наредба № 4 от 2004 г. за условията 
и реда за присъединяване на потребителите и 
за ползване на водоснабдителните и канализа-
ционните системи, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.
(7) Лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, когато 
установи, че срокът на валидност на мет-
рологичната проверка на индивидуалните 
топломери и/или индивидуалните водомери 
е изтекъл през отчетния период, уведомява 
писмено клиентите за задължението им в 
едномесечен срок от установяването да заявят 
и представят за последваща проверка инди-
видуалните топломери и/или индивидуалните 
водомери, както и за последствията при не-
изпълнение на тези задължения. Когато няма 
избрано лице по чл. 139б ЗЕ, уведомяването 
се извършва от топлопреносното предприятие 
или от доставчика на топлинна енергия.
(8) В случаите, в които клиентът не изпълни 
задължението си по ал. 7 или последващата 
проверка установи, че индивидуалният топло-
мер и/или индивидуалният водомер е повреден, 
за имота му се разпределя топлинна енергия 
при условията на чл. 69, ал. 2, т. 2 и/или на 
т. 7.3.3 от приложението към чл. 61, ал. 1. 
(9) За периода, през който индивидуалните 
топломери и/или индивидуалните водомери са 
свалени за метрологична проверка съгласно 
ЗИ, на клиента се разпределя топлинна енер-
гия при условията на чл. 69, ал. 2, т. 2 и/или 
на т. 7.3.3 от приложението към чл. 61, ал. 1.
Раздел III
Отчитане
Чл. 53. Количеството топлинна енергия се 
отчита ежемесечно чрез средство за търговско 
измерване от топлопреносното предприятие 
или производителя при пряко присъединени 
към него клиенти. 
Чл. 54. (1) Количеството топлинна енергия 
с топлоносител водна пара се определя, като 
от подаденото към топлопреносното предпри-
ятие или към клиента количество топлинна 
енергия, измерено със средство за измерване 
за търговско плащане, се приспадне върнатата 
с кондензата топлинна енергия. 
(2) Количеството топлинна енергия с 
върнат кондензат по ал. 1 се определя като 
произведение на количеството на върнатия 
кондензат и температурната разлика между 
температурата на върнатия кондензат, когато 
тя е в границите от +30 до +70 °С, и тем-
пературата на водата от водоизточника на 
производителя.
(3) Количеството топлинна енергия на 
върнатия кондензат с температура под +30 °С  
не се отчита.
(4) Когато температурата на върнатия кон-
дензат е над +70 °С, количеството топлинна 
енергия се определя при температура +70 °С.
Чл. 55. (1) Количеството топлинна енергия, 
продадено от производителя на топлопре-
носното предприятие с топлоносител гореща 
вода, се определя, като към подаденото за 
топлопреносното предприятие количество 
топлинна енергия, измерено с топломера на 
подаващия топлопровод, се прибави количе-
ството топлинна енергия за загряването на 
количеството вода, допълнено в мрежата. 
(2) Количеството топлинна енергия за заг-
ряването на добавената вода се определя като 
произведение от количеството є и разликата 
на температурите на водата във връщащия 
топлопровод и на водата от водоизточника 
на производителя.
(3) Количеството вода, добавено в топлопре-
носната мрежа, се измерва от производителя и 
е за сметка на топлопреносното предприятие.