Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 57

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
конкретните условия и номиналния ток на за-
действане на защитния прекъсвач, в срокове,
определени от енергетика, но не по-дълги от
една година.
(4) Проверката за електрическа връзка меж-
ду корпуса на защитавания приемник на елек-
трическа енергия и предпазното заземяване се
състои в измерване съпротивлението на защит-
ния проводник между корпуса и защитната
клема, разположена най-близо до мястото на
инсталиране на защитния прекъсвач, и се из-
вършва в срокове, определени от енергетика,
но не по-дълги от пет години.
(5) При наличие на техническа възможност
проверката по ал. 2 може да се извършва със
специализиран уред, който дава възможност за
проверка на задействането на прекъсвача с из-
мерване на тока на задействане и/или времето
за изключване.
(6) При наличие на техническа възможност
проверката по ал. 3 и 4 може да се извършва
общо, със специализиран уред, който дава въз-
можност за проверка без задействане на защит-
ния прекъсвач, с измерване на съпротивление-
то на предпазното заземяване и/или на допир-
ното напрежение.
(7) Проверките по ал. 5 и 6 се извършват
съобразно инструкцията на производителя на
съответния специализиран уред.
Чл. 269. (1) В електрически уредби с напре-
жение до 1000 V, в които се прилага защита от
опасно напрежение, на периодична проверка
подлежат:
1. изправността на защитния прекъсвач;
2. съпротивлението спрямо земя на предпаз-
ното заземяване;
3. електрическата връзка между защитава-
ните приемници на електрическа енергия и за-
щитния прекъсвач;
4. електрическата връзка между защитния
прекъсвач и предпазното заземяване;
5. отсъствието на електрическа връзка меж-
ду корпуса на защитавания приемник на елек-
трическа енергия и предпазното заземяване.
(2) Изправността на защитния прекъсвач за
опасно напрежение се проверява, като при нор-
мално захранен и поставен във включено поло-
жение прекъсвач се натиска бутонът за проверка,
при което прекъсвачът трябва да изключи. Про-
верката се извършва в срокове, препоръчани от
инструкцията на производителя, съпровождаща
защитния прекъсвач, или в срокове, определени
от енергетика, съобразно местните условия.
(3) Съпротивлението спрямо земя на пред-
пазното заземяване се проверява чрез измерва-
не на съпротивлението спрямо земя на съот-
ветната клема на защитния прекъсвач и съпос-
тавяне с максимално допустимата стойност,
определена от инструкцията на производителя,
съпровождаща защитния прекъсвач. Проверка-
та се извършва в срокове, определени от енер-
гетика, но не по-дълги от една година.
(4) Електрическа връзка между корпуса на
защитавания приемник на електрическа енер-
гия и защитния прекъсвач се проверява чрез
измерване на съпротивлението на защитния
проводник между корпуса на приемника и съ-
ответната защитна клема на защитния прекъс-
вач, в срокове, определени от енергетика, но не
по-дълги от пет години.
(5) Отсъствието на електрическа връзка
между корпуса на защитавания приемник на
електрическа енергия и предпазното заземява-
не се проверява чрез измерване съпротивлени-
ето между корпуса на приемника и предпазно-
то заземяване, в срокове, определени от енер-
гетика, но не по-дълги от пет години.
(6) При наличие на техническа възможност
проверката по ал. 2 може да се извършва със
специализиран уред, даващ възможност за про-
верка на задействането на прекъсвача, с измер-
ване на напрежението на задействане и/или
времето за изключване и допирното напреже-
ние. Проверката се извършва съобразно инст-
рукцията на производителя на съответния спе-
циализиран уред.
Чл. 270. (1) В електрически уредби с напре-
жение до 1000 V, в които се прилага защитно
разделяне, на периодична проверка подлежи
съпротивлението на защитно разделената ве-
рига спрямо веригата на захранващата мрежа.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в сроко-
ве, определени от енергетика, но не по-дълги от
пет години.
(3) Когато в електрическа уредба с напреже-
ние до 1000 V, в която се прилага защитно раз-
деляне, се използва и устройство за контрол на
съпротивлението на изолацията спрямо земя—
устройство за контрол на изолацията, на пери-
одична проверка подлежи и изправността на
защитното устройство. Проверката се извърш-
ва съобразно инструкцията на производителя
на защитното устройство в срокове, определе-
ни от енергетика, но не по-дълги от три години.
Чл. 271. (1) В електрически уредби с напре-
жение до 1000 V, в които се прилага безопасно
свръхниско напрежение чрез защитно разделя-
не на токов кръг за свръхниско напрежение, на
периодична проверка подлежи съпротивление-
то на веригата/веригите за безопасно свръхнис-
ко напрежение спрямо останалите електричес-
ки вериги на захранващата мрежа.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в сроко-
ве, определени от енергетика, но не по-дълги от
три години.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ
Чл. 272. (1) С тази глава се определят изис-
кванията за техническа експлоатация на всич-
ки устройства за защита от атмосферни и кому-
тационни пренапрежения на електрическите
уредби за променливо напрежение до 220 kV.