Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 122

СТР.  122	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
1
2
3
4
3.11. За консервирани млечни и месни храни, плодове 
и зеленчуци в опаковка от продукти с класове по 
реакция на огън от C до F – от категория Ф5В
С площ, по-голяма от 1500 
m2 – автоматично и ръчно
С площ, по-го-
ляма 
от 
2000 
m2 – автоматич-
но
3.12. За напитки:
а) спиртни напитки и вина – от категория Ф5В
С 
площ, 
по-голяма 
от 
300 
m2 – автоматично и ръчно
С 
площ, 
по-
голяма от 700 
m2 – автоматич-
но
б) безалкохолни напитки и бира – от категория 
Ф5В
Не се изисква
С площ, по-го-
ляма 
от 
3000 
m2 – автоматич-
но
Забележки:
1. Цехове, отделения, складове и др., за които в 
приложението не са предвидени пожароизвестителни 
и пожарогасителни инсталации, се приравняват към 
сходни на тях производства.
2. Пожароизвестителните и пожарогасителните 
инсталации при задействането им подават светлинен и 
звуков сигнал в помещенията с постоянно дежурство 
и на фасадата на охраняваната сграда.
3. За изчислителна площ се приема площта на 
помещенията между пожарозащитните прегради.
4. В помещенията с опасност от експлозия (без 
последващ пожар) не се предвиждат пожарогаси-
телни инсталации.
5. Инсталациите се проектират в съответствие с 
класа на електрическото оборудване в помещенията.
6. Типът на пожароизвестителните и пожарогаси-
телните инсталации и видът на гасителното вещество 
(вода, пяна, инертен газ, прах и др.) се определят в 
зависимост от пожарната характеристика на използ-
ваните вещества и продукти, както и от конструктив-
ните особености на сградите и съоръженията. Когато 
технологичният процес е съпроводен с отделяне на 
прахове и газове, се предвиждат пожароизвестители, 
диференциращи димните продукти при пожар от 
тези, отделящи се при производството.
7. В помещения с непрекъснат производствен 
процес вместо автоматични се предвиждат бутонни 
известители.
8. За сгради и помещения с охранителна сигна-
лизация се предвижда охранително-противопожарна 
сигнализация, ако за същите се изисква и пожаро-
известяване.
9. За хранилища за плодове, зеленчуци и зърно в 
насипно състояние и за инертни продукти не се изис-
кват системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
10. Разрешава се при наличие на автоматична 
пожарогасителна инсталация да не се предвижда 
пожароизвестителна инсталация.
11. В обхвата и съдържанието на проектите за 
пожароизвестяване и пожарогасене се предвиждат 
управление и блокировки на съответните съоръжения 
и системи, които следва автоматично да задействат 
в случай на пожар.
12. Кабелите на известителните системи и га-
сителните инсталации се осигуряват със защита от 
пряко топлинно въздействие при пожар.
13. За обекти с денонощно видеонаблюдение 
се разрешава сработването на помпените групи на 
гасителните инсталации да става в ръчен режим, 
при условие че помещенията са защитени и с по-
жароизвестителна инсталация.
14. При проектиране на пожарогасителни системи 
се спазват изискванията на БДС EN 54 „Пожароиз-
вестителни системи“.
15. При проектиране на пожарогасителни системи 
се спазват изискванията на БДС EN 12259 „Ста-
ционарни противопожарни инсталации. Съставни 
части на спринклери и инсталации за разпръскване 
на вода“, БДС ISO 14520 „Газови пожарогасителни 
инсталации. Физични свойства и проектиране на 
инсталациите“, БДС ISO 12845 „Стационарни проти-
вопожарни инсталации. Автоматични спринклерни 
инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане“, 
БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за защита 
срещу пожар. Гасителни системи с въглероден ди-
оксид за използване в помещения. Проектиране и 
монтиране“, БДС EN 12416-1 „Стационарни пожа-
рогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 
1: Изисквания и методи за изпитване на съставни 
части“ , БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарога-
сителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: 
Проектиране, изграждане и поддържане“ и БДС ISO 
12094 „Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Съставни части на инсталации за гасене с газо-
образни вещества“. Пожарогасителни инсталации 
за фино диспергирана водна струя (водна мъгла), 
както и инсталации с разход за пожарогасене, по-
голям от този по БДС EN 12845 „Стационарни 
противопожарни инсталации. Автоматични сприн-
клерни инсталации“, се проектират при спазване 
на изискванията по чл. 7.