Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
(2) За защита от корозия системите трябва
да бъдат постоянно пълни с деаерирана вода (с
изключение на времето за ремонт).
Чл. 1100. Дефектите на отоплителната сис-
тема трябва да бъдат записвани в специален
дневник и вземани предвид при съставяне на
плана за ремонтните работи. Дефектите, които
не изискват изпразване на системата, трябва да
се отстраняват веднага.
Чл. 1101. Графиците за текущ и основен ре-
монт на отоплителната система трябва да бъ-
дат съгласувани с графиците за ремонт на отоп-
ляваните помещения, като се осигури пълно
завършване на всички ремонтни работи не по-
късно от 15 дни преди началото на отопли-
телния сезон.
Чл. 1102. (1) В началото на отоплителния
сезон цялата отоплителна система трябва да
бъде изпитвана под налягане. Системата се
изпитва независимо от това, дали е ремонти-
рана, или не.
(2) Стойностите на изпитвателните наляга-
ния се приемат, както следва:
1. за съоръженията в абонатните станции—
1,25 от работното налягане (за работно наляга-
не се приема налягането пред входния шибър—
откъм страната на захранващата мрежа);
2. за отоплителни системи—не по-малко
от 0,6 МРа.
Чл. 1103. Всички нови и основно ремонти-
рани системи за горещо водоснабдяване трябва
да бъдат изпитани за плътност с налягане, рав-
но на работното налягане плюс 0,5 МРа, но не
повече от 1 МРа. Изпитването на плътността
на системата за горещо водоснабдяване тряб-
ва да се извършва със задължително участие
на представител на топлоснабдителната ор-
ганизация.
Чл. 1104. В случаите, когато вода за горещо
водоснабдяване се използва периодично и крат-
ковременно, но с голям дебит, трябва да се из-
ползват резервоари-акумулатори.
Чл. 1105. (1) Като източник на топлина за
отопление и горещо водоснабдяване трябва
максимално да се използва парата от топлоиз-
ползващите апарати посредством кондензоох-
ладители или баки-акумулатори за пара.
(2) Отоплението на промишлените пред-
приятия трябва да се извършва с топлоносител
топла вода. Парно отопление се допуска само
по изключение за малки консуматори.
Чл. 1106. За отчитане на топлината и водата
за горещо водоснабдяване при непосредствено
водочерпене в абонатната станция трябва да има
2 разходомера (водомера), монтирани на пода-
ващия и на обратния тръбопровод.
Чл. 1107. (1) Преди включването в експлоа-
тация ремонтираните отоплителни системи тряб-
ва да бъдат подложени на топлинно изпитване.
(2) Топлинното изпитване трябва да се про-
вежда при температура на топлоносителя, съ-
образена с външната температура по време на
изпитването.
(3) В процеса на топлинното изпитване тряб-
ва да се извърши настройка и регулиране на
отоплителната система.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
АГРЕГАТИ ЗА ВЪЗДУШНО ОТОПЛЕНИЕ
И ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Чл. 1108. Тази глава се отнася за техничес-
ката експлоатация на агрегати за въздушно
отопление и за вентилационни системи в про-
мишлени предприятия (организации).
Чл. 1109. Преди приемане в експлоатация
(след монтаж или реконструкция) инсталации-
те за въздушно отопление трябва да бъдат под-
ложени на изпитване за определяне на ефек-
тивността на действието им, на съответствието
на паспортните и проектните данни и за спазва-
нето на санитарните норми.
Чл. 1110. В процеса на изпитването трябва
да се определят:
1. производителността и налягането на вен-
тилаторите;
2. скоростта на въртене на вентилаторите и
електродвигателите;
3. инсталираната мощност и действително-
то натоварване на електродвигателите;
4. разпределението на въздуха и налягането
му в разклоненията на въздухопроводната мре-
жа и в крайните точки на всички участъци;
5. температурата и относителната влажност
на подавания и изхвърляния въздух;
6. топлинната производителност на калори-
ферите;
7. температурата на водата преди и след ка-
лориферите;
8. температурата и влажността на въздуха
преди и след овлажнителната камера;
9. коефициентът на очистване на въздуха от
филтрите;
10. наличието на просмукване или изтичане
на въздух от отделните елементи (въздуховоди,
фланци, камери, филтри и т. н.).
Чл. 1111. (1) Изпитванията трябва да се про-
ведат за изчисления товар и при температура
на въздуха по температурния график.
(2) Преди започването на изпитванията тряб-
ва да бъдат отстранени откритите по време на
огледа дефекти.
Чл. 1112. Забелязаните недостатъци по вре-
ме на изпитването и настройването на венти-
лационната система трябва да бъдат вписани
във ведомостта за дефектите и своевременно
отстранени.
Чл. 1113. (1) За осигуряване на техническо
ръководство на експлоатацията на отоплител-
но-вентилационните инсталации отговорни-
кът за техническата експлоатация на енерго-
обзавеждането на предприятието (организа-
цията) създава сектор по вентилация или пред-
лага да се назначи съответен специалист в за-
висимост от големината на вентилационното
стопанство.
(2) Като правило отговорност за експлоата-
цията на вентилационните уредби в цеха носи
началникът на цеха. Той е длъжен да контроли-
ра изправността на вентилационните уредби.
Чл. 1114. Началникът на смяната отговаря
за експлоатацията на вентилационните инста-
лации по време на своята смяна. При аварии