Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 47

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
Чл. 356. (1) Преди пускане на турбината от
студено състояние или след ремонт се прове-
ряват изправността и готовността на основни-
те и спомагателните съоръжения, на средства-
та за технологична защита, блокировките, дис-
танционното и автоматичното управление, кон-
тролно-измервателните прибори и оператив-
ните връзки.
(2) При пускане на турбината от топло състо-
яние защитите и блокировките се настройват
съгласно изискванията на завода производител.
Чл. 357. Забранява се пускането на турбина-
та в случаите на:
1. отклонение на контролните показатели
за топлинното и механичното състояние на
турбината извън границите на допустимите
стойности;
2. неизправност на защитата, която действа
за спиране на турбината;
3. неизправност на системите за регулиране
и пароразпределение, която може да увеличи
честотата на въртенето на турбината над до-
пустимите стойности;
4. неизправност на една от маслените помпи
на системите за смазване, регулиране и уплът-
няване вала на генератора или на устройствата
за автоматичното им включване;
5. отклонение на качеството на маслото и
температурата му от нормите;
6. отклонение на качествените показатели
на прясната пара от стойностите, посочени в
глава двадесет и девета.
Чл. 358. (1) Забранява се при спряна турбина
без включено валопревъртащо устройство да
се извършват:
1. подаване на пара към лабиринтните уп-
лътнения на турбината;
2. изхвърляне на пара или гореща вода в
кондензатора;
3. подаване на пара за подгряване на тур-
бината.
(2) Подаването на пара в турбината за пуска-
не, както и изхвърлянето в кондензатора на пара
или вода от котлите се извършват при налягане
в кондензатора не по-високо от 60 kРа, ако дру-
го не е посочено от завода производител.
Чл. 359. (1) При експлоатацията на турбоаг-
регата (турбина-генератор) ефективната стой-
ност на вибрационната скорост на лагерите не
може да бъде по-висока от 4,5 mm/s.
(2) Забранява се работата на турбоагрегата
повече от 7 денонощия, когато вибрациите са
по-високи от 7,1 mm/s.
(3) При достигане на стойност на вибрации-
те 11,2 mm/s турбоагрегатът се изключва без
забавяне.
Чл. 360. (1) Турбоагрегатът се спира неза-
бавно, когато при установен режим на работа
внезапно и едновременно се получат:
1. изменение на вибрациите на двата лагера
на един от роторите;
2. изменение на вибрациите на два съседни
лагери;
3. изменение на двете компоненти на вибра-
цията на един от лагерите с 1 mm/s и повече от
предишното им ниво.
1. на пълен ход—преди пускане на турбината
и в случаите, предвидени в инструкцията за ек-
сплоатация на турбината, като се контролират
плавността на хода и налягането на клапана;
2. на част от пълния ход—ежедневно по вре-
ме на работа на турбината, ако конструкцията
на клапана позволява това.
Чл. 348. Определянето на статичната харак-
теристика на регулиране, както и измерването
на времето за затваряне на стопорните и за-
щитните клапани се извършват преди и след
основен ремонт на турбината или на основни-
те възли на системите за регулиране и паро-
разпределение.
Чл. 349. (1) Изпитването на системата за регу-
лиране на турбината с хвърляне на товара, съот-
ветстващ на максималния разход на пара, и изк-
лючване на генератора от паралел се извършва:
1. при реконструкция с изменение на дина-
мичната характеристика на турбоагрегата или
на статичната и динамичната характеристика
на регулиращата система;
2. след основен ремонт.
(2) Изпитването по ал. 1 на турбини, снабдени
с електрохидравлични преобразуватели, се допус-
ка без изключване на генератора от паралел само
със затваряне на регулиращите клапани.
Чл. 350. Маслената система на турбината
трябва да работи сигурно при всички режими
на турбоагрегата, като поддържа качеството на
маслото и температурния режим съгласно тех-
ническите норми и без да замърсява системата
за охлаждане и околната среда.
Чл. 351. Резервните, аварийните маслени
помпи и устройствата за автоматичното им
включване се проверяват, като се включват в
работа 2 пъти месечно—при работещ турбоаг-
регат и преди всяко негово пускане и спиране.
Чл. 352. Спирателната арматура, поставена
на линиите на системите за смазване, регулира-
не и уплътнение на вала на генератора, се плом-
бира в работното є положение.
Чл. 353. (1) Кондензационната уредба осигу-
рява оптималния вакуум, нормативните напори
и качеството на основния кондензат при всички
режими на работа на паротурбинната уредба.
(2) Контролът за работата на кондензацион-
ната уредба и сроковете за проверка се опреде-
лят с местна инструкция в зависимост от усло-
вията на експлоатация.
Чл. 354. (1) Системите за регенерация на тур-
бината осигуряват подгряване на питателната
вода (кондензата) във всеки подгревател в съ-
ответствие с налягането на греещата пара и под-
държане на нормативния температурен напор.
(2) Проверката на температурния напор се
извършва ежемесечно и след всеки ремонт на
регенеративните подгреватели.
Чл. 355. (1) Не се допуска експлоатация на
подгреватели високо налягане без или със неиз-
правни елементи на техните защити и регулато-
ри на ниво.
(2) При наличие на групова обходна линия
(байпас) се забранява работата на цялата група
подгреватели, ако има неизправна защита или
един от подгревателите е изключен по пара.