Държавен вестник, бр. 38, 2021 г., стр. 65

БРОЙ  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
 
77 
който се избягват машинните отделения с висок риск от пожар и другите 
затворени помещения с висок риск от пожар, освен когато в тези помещения е 
необходимо да се осигуряват детектори за пожар и противопожарна аварийна 
сигнализация или да се осигурява връзка към подходящия енергиен източник. 
7.7.1.3  Изисквания за проектиране 
.1 
Системата и оборудването са проектирани да издържат на съответните колебания 
в захранването, промените в температурата на околната среда, вибрации, влага, 
електрически удар, сблъсък и корозия, които са характерни за плавателните 
съдове. 
2. 
Детекторите за дим са сертифицирани да се задействат преди плътността на дима 
да превиши 12,5% замъгляване на метър, но не преди плътността на дима да 
превиши 2% затъмняване на метър. Детекторите за дим, които се инсталират в 
други помещения, се експлоатират в рамките на граници на чувствителност, 
определени от Администрацията, като се отчита, че нечувствителността или 
свръхчувствителността на детекторите следва да се избягва. 
.3 
Детекторите за топлина са сертифицирани да се задействат, преди температурата 
да надвиши 78°C, но не и докато температурата надвиши 54°C, когато 
температурата се повишава до тези стойности с норма, по-малка от 1°C в минута. 
При по-високи норми на температурно покачване детекторът за топлина работи в 
температурните 
граници, 
като 
се 
отчита, 
че 
нечувствителността 
или 
свръхчувствителността на детекторите следва да се избягва. 
.4 
По преценка на Администрацията допустимата експлоатационна температура за 
детекторите за топлина може да бъде увеличена до 30°C над максималната 
температура на палубата в сушилни и други подобни помещения с обичайно 
висока околна температура. 
.5 
Детекторите за пламък, съответстващи на 7.7.1.1.11, са достатъчно чувствителни, 
за да определят наличието на пламък на фона на осветено помещение и системата 
за идентификация на фалшиви сигнали. 
7.7.2    Откриване на пожар в периодично безвахтени машинни отделения 
Стационарната система за откриване на пожар и противопожарна аварийна сигнализация за 
периодично безвахтените машинни отделения отговаря на следните изисквания: 
.1 
Системата за откриване на пожар се проектира така и детекторите за пожар се 
разполагат по начин, при който бързо се установява огнището на пожара във 
всяка една част от тези помещения и при всякакви нормални условия на работа на 
двигателя и вариации в работата на вентилационната система съобразно 
температурата на околната среда. Не се позволяват системи за откриване само с 
температурен детектор, с изключение на помещенията с ограничена височина, 
където употребата им определено е препоръчителна. Системата за откриване 
предизвиква звукови и визуални сигнализации, като и двете ясно се различават от 
същите сигнализации на всяка друга система, която не предупреждава за пожар, 
разположени на подходящи места, откъдето могат да бъдат чути и видени на 
щурманския мостик и от отговорния инженер. Когато в работното отделение 
няма членове на екипажа, звукът на сигнализацията се чува на място, където има 
отговорен член на екипажа. 
.2 
След инсталиране системата се изпитва при различни условия на работа на 
 
78 
двигателя и на вентилацията. 
7.7.3    Стационарни пожарогасителни системи 
7.7.3.1    Зоните с висок риск от пожар се защитават с одобрена стационарна пожарогасителна 
система, която може да се управлява от този пункт за управление, който е подходящ за 
евентуалния риск от пожар. Системата трябва да съответства на 7.7.3.2 и 7.7.3.3 или на 
алтернативни мерки, одобрени от Администрацията, като се вземат предвид препоръките и 
насоките, разработени от организацията, и да може да се управлява ръчно и дистанционно от 
постоянно обслужваните пунктове за управление. 
7.7.3.2  Общи изисквания 
.1 
При всички плавателни съдове, където като пожарогасително вещество се 
използва газ, количеството газ следва да бъде достатъчно, за да осигури две 
независими изпускания.  Второто изпускане в помещението се активира само 
ръчно от място извън защитеното помещение.   Когато помещението е 
оборудвано с локална система за потушаване на пожар, базирана на 
разработените от организацията насоки, за защита на течното гориво, смазочното 
масло и хидравличното масло, разположени в близост до изпускателните 
колектори, турбокомпресорите или други подобни нагрети повърхности на 
главните и спомагателните двигатели с вътрешно  горене, не е необходимо второ 
изпускане. 
.2  
Не се разрешава използването на пожарогасително вещество1 което по мнението 
на Администрацията, самостоятелно или при очаквани условия на употреба, ще 
окаже неблагоприятно въздействие върху озоновия слой и/или ще изпусне 
токсични газове в такива количества, че да застраши хората. 
.3 
Тръбите, необходими за пренос на пожарогасителни вещества към защитените 
помещения, се оборудват с регулиращи клапани с ясна маркировка, показваща 
помещенията, към които водят тръбите. В изпускателните тръбопроводи между 
цилиндрите и колекторите се инсталират възвратни клапани.  Монтират се 
подходящи средства за предпазване от теч на тези вещества в някое помещение 
по невнимание. 
.4 
Местоположението на тръбите и на накрайниците за пренос на пожарогасителни 
вещества осигурява равномерно разпределение на пожарогасителното вещество. 
 
.5 
За всички отвори на всички помещения, които могат да пропускат въздух или да 
позволят да изтече газта от защитеното помещение, се осигуряват средства за 
затваряне. 
 
.6 
Когато обемът на свободния въздух, съдържащ се във въздушните приемници на 
всяко помещение, е такъв, че ако бъде освободен в такова помещение в случай на 
пожар, такова освобождаване на въздух в това пространство би засегнало 
сериозно ефикасността на стационарната противопожарна система, се осигурява 
допълнително количество пожарогасително вещество. 
 
.7 
Във всяко помещение, в което обикновено персоналът работи или до което има 
достъп, се осигурява автоматична звукова сигнализация за предупреждение за 
освобождаването на пожарогасително вещество в помещението.  Звуковата 
сигнализация трябва да действа в продължение на подходящ период преди 
освобождаването на веществото, но не по-малко от 20 секунди. В допълнение