Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(3) За предотвратяване застояването на во-
дата в пожарните хидранти се вземат мерки чрез
тяхното дрениране.
Чл. 145. При проектиране на нови или при
реконструкции или преустройства на водопро-
водни мрежи пожарните хидранти и спирател-
ните кранове се проектират на места, незастра-
шени от затрупване при разрушаване на съсед-
ните сгради.
Чл. 146. (1) На външните водопроводи се
проектират задължително въздушници за изпус-
кане на въздух по време на експлоатацията и при
напълване на водопровода, както и за вкарване
на въздух по време на изпразването му.
(2) Във всички определени от напорната ли-
ния високо разположени точки от водопрово-
дите и в местата с рязка промяна на наклона
на трасето от възходящ към низходящ се пред-
виждат въздушници със спирателни арматури
към тях.
(3) На дълги напорни водопроводи с посто-
янен малък наклон, дълги възходящи участъци
или участъци, успоредни на напорната линия,
се проектират въздушници, разположени на
разстояние от 500 до 1000 m един от друг, в за-
висимост от наклона, като в края на тези учас-
тъци се проектира двоен въздушник.
(4) При дълги низходящи участъци на все-
ки от 500 до 1000 m се проектират двойни въз-
душници.
(5) Въздушниците се проектират в шахти,
защитени от проникване на външни води във
водоснабдителната система.
(6) Видът и размерът на необходимите въз-
душници се определят в зависимост от прогно-
зираното количество въздух и водоснабдител-
ната схема, като се използват данните и изиск-
ванията на техническите им спецификации.
Чл. 147. (1) За изпразване и/или промиване
на водопроводите се проектират изпразнител-
ни шахти.
(2) Пред изпразнителните шахти се проек-
тират шахти за въздушно прекъсване на водоп-
ровода и възвратна клапа за защита на питей-
ната вода във водоснабдителната система от
замърсяване вследствие на обратен поток.
(3) Диаметърът на изпразнителната тръба е
до 200 mm.
(4) При необходимост се предвиждат съоръ-
жения за утаяване и неутрализация преди из-
пускане на водите от изпразването и/или про-
миването на водопроводите в канализационна-
та система.
Чл. 148. Външните водопроводи и главните
и второстепенните клонове на водопроводната
мрежа се проектират с наклон не по-малък от
0,002 по посока на течението.
Чл. 149. (1) Водопроводите се проектират
укрепени срещу натоварванията, предизвикани
при смяна на посоката им или при промяна на
диаметрите.
(2) Когато възникващите усилия не могат да
бъдат поети от връзките на тръбите, на верти-
калните и хоризонталните чупки на водопрово-
дите се проектират опорни блокове в съответ-
ствие с конкретните условия, действащите сили
и характеристиките и вида на почвата.
Чл. 150. (1) Компенсатори се предвиждат
задължително на:
1. водопроводи, чиито съединения не могат
да компенсират осовите премествания, предиз-
викани от температурните разлики на водата,
въздуха или почвата;
2. водопроводи в тунели, канали или на опо-
ри в зависимост от конструкцията им, като раз-
стоянието между компенсаторите и неподвиж-
ните опори се определя чрез изчисления;
3. водопроводи, положени в пропадъчни и
свлачищни терени.
(2) Когато се проектира подземно полагане
на водопроводи, изпълнени от заварени стома-
нени тръби, и свързване с чугунена фланцова
арматура, незащитена от въздействието на осо-
ви опънни сили, се предвиждат компенсатори
или подвижни съединения.
(3) Разстоянието между компенсаторите или
неподвижните опори се изчислява по данни от
техническите спецификации на тръбите.
Чл. 151. (1) Материалът и типът на тръбите,
фасонните части и арматурите за водопроводи и
водопроводни мрежи се определят въз основа на
статическите изчисления и съобразно санитар-
но-хигиенните изисквания, агресивността на
почвата, категорията на водоснабдителната сис-
тема и изискванията към качествата на водата.
(2) Тръби с повишени якостни характерис-
тики се проектират задължително:
1. при преминаване под железопътни линии,
автомобилни пътища и други елементи на тран-
спортната техническа инфраструктура;
2. в пресечните точки на водопровод с кана-
лизационен клон;
3. при полагане на водопроводи в труднодос-
тъпни места, пропадащи терени, тинести и тор-
фени почви, в руднични и карстови райони.
(3) При преминаване под река водопрово-
дът се изпълнява от стоманени тръби.
Чл. 152. Уличните транзитни водопроводи
се проектират с 0,2 m по-ниско от нивелетата
на разпределителните водопроводи, мерено от
темето.
Чл. 153. При проектиране на водопроводи в
колектори се спазват нормите и правилата за
проектиране на колектори за инженерни про-
води и съоръжения в урбанизирани територии.
Чл. 154. (1) При преминаване под железо-
пътни линии, автомагистрали и пътища и ули-
ци от I и II клас водопроводите се проектират в
кожух или тунел.
(2) Допуска се проектиране на водопроводи
без кожух под гарови железопътни коловози и
промишлени релсови пътища.
(3) Най-малките хоризонтални светли раз-
стояния между успоредно разположените тех-
нически проводи и водопроводите и отстояние-
то на водопроводите от други съоръжения се оп-