Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 23

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
Раздел IV
Защита от експлозия
Чл. 141. (1) В помещенията, предназна-
чени за съхраняване за акумулаторни бате-
рии или на лесновъзпламеняеми продукти,
където е вероятно образуването на взриво-
опасни газове или смеси, се монтира само
сертифицирано взривобезопасно електрооб-
завеждане.
(2) В помещенията по ал. 1 не се допус-
ка монтиране на електрически прекъсва-
чи за осветление или за други електричес-
ки уреди.
(3) Защитата от експлозия трябва да отчита
характеристиките на потенциално опасните
газове или газови смеси, които е възможно да
се получат (група на взривен потенциал, темпе-
ратурен клас).
Раздел V
Заземяване
Чл. 142. (1) Системите под напрежение над
50 V се заземяват.
(2) Металните части, изложени на физичес-
ко въздействие, които при работа не са под
напрежение, а фундаменти и кожуси на двига-
тели, прибори и осветителни инсталации, се
заземяват отделно, ако нямат пряк контакт с
корпуса в резултат на монтажа им.
(3) Корпусите на подвижните консуматори на
енергия и преносните устройства при нормална
употреба се заземяват чрез допълнителен заземя-
ващ проводник, вграден в електрическия кабел.
(4) Изискването по ал. 3 не се прилага в слу-
чай на използване на трансформатор с разде-
лителна верига или устройства, снабдени с
двойна изолация.
Чл. 143. Напречните сечения на заземяващите
проводници не се допуска да бъдат по-малки от:
Напречно сечение на
Минимални напречни сечения на заземяващите проводници
външните проводници
вградени в изолираните кабели
поставени отделно (в mm2)
(в mm2)
(в mm2)
От 0,5 до 4
Същото напречно сечение, както
4
и това на външния проводник
Над 4 до 16
Същото напречно сечение, както и
Същото напречно сечение, както и
това на външния проводник
това на външния проводник
Над 16 до 35
16
16
Над 35 до 120
Половината напречно сечение от
Половината напречно сечение от това
това на външния проводник
на външния проводник
Над 120
70
70
Раздел VI
Максимално допустими напрежения
Чл. 144. Максимално допустимите стойности на напреженията не се допуска да бъдат по-
големи от:
Вид на инсталацията
Максимално допустими напрежения
постоянен
еднофазен
трифазен
ток
променлив
променлив
ток
ток
а. Силови и отоплителни инсталации, включително съеди-
250 V
250 V
500 V
нителните муфи за общо ползване
б. Инсталации за осветление, връзка, управление и инфор-
250 V
250 V
-
мация, включително съединителните муфи за общо ползване
в. Съединителни муфи, предвидени за захранване на прено-
сими устройства, използвани на открити палуби или в тесни
и влажни метални шкафове, различни от котли и цистерни
1. в общия случай
50 V(1)
50 V(1)
-
2. когато изолиран трансформатор захранва само един уред
-
250 V(2)
3. когато се използват уреди със защитна изолация
(двойна изолация)
250 V
250 V
4. когато се използват прекъсвачи на резервна
верига І 30 mA
-
250 V
500 V
г. Преносимите консуматори на енергия, като електрооборуд-
ване за контейнери, мотори, вентилатори и мобилни помпи,
които обикновено не се местят по време на работа и чиито
проводящи части са изложени на физически въздействия, се
заземяват посредством заземяващ проводник, който е вграден
в свързващия кабел, и които, освен към този заземяващ про-
водник, са свързани с корпуса с конкретното си поставяне
или с допълнителен проводник
250 V
250 V
500 V
д. Съединителни муфи, предназначени да захранват преноси-
ми уреди, използвани вътре в котли и цистерни
50 V(1)
50 V(1)
Забележки:
1) Когато това напрежение идва от мрежи с по-високо напрежение, се използва галванично отделяне (предпазен
трансформатор).
2) Всички полюси на вторичната верига са изолирани от земята.