Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 73

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
(2) Регистрирането на налягането във водо-
проводите, количеството на притока и видими-
те отклонения от нормалното експлоатацион-
но състояние на ВС са елементи, които се включ-
ват във всички методи на наблюдение.
Чл. 16. Методите за наблюдение върху екс-
плоатационното състояние на ВС са:
1. чрез постоянно (непрекъснато) измерва-
не на притока;
2. чрез моментно измерване на притока.
Чл. 17. (1) По метода чрез постоянно измер-
ване на притока загубите на вода се установя-
ват за периоди не по-малко от 10 дни за участъ-
ци с дължина от 4 до 30 km. Минималната нощ-
на консумация се измерва през целия период на
наблюдението.
(2) Методът чрез постоянно измерване на
потока изисква изпълнението на следните ус-
ловия:
1. определяне обхвата на участъка, в който
ще се провежда наблюдението;
2. монтиране на средства за измерване на
параметрите на притока (налягане, водно ко-
личество, скорост и др.);
3. обхващане на всички притоци и оттоци в
района;
4. ежедневно регистриране на измерваните
стойности при минимално времетраене на из-
мерването 1—2 h на денонощие;
5. предаване на данните от измерването при
възможност по телеметричен път;
6. наличие на плътно затварящи се спира-
телни кранове на границите на участъка и на
характерни места в него;
7. осигуряване на необходимия брой квали-
фицирани специалисти и на подходяща апара-
тура за провеждане на наблюдението.
Чл. 18. (1) При метода чрез моментно из-
мерване на притока загубите на вода се устано-
вяват за периоди до 20 min за участъци с дължи-
на от 1 до 10 km, но с по-малка точност в срав-
нение с метода по чл. 17.
(2) За измерването по метода по ал. 1 се изис-
ква изпълнението на следните условия:
1. определяне обхвата на участъка за наблю-
дение;
2. подвижни средства за измерване на пара-
метрите на притока;
3. минимално времетраене на измерването
20 min;
4. наличие на плътно затварящи се кранове
на границите на участъка и на характерни мес-
та в него;
5. обхващане на всички индустриални по-
требители с непрекъсната консумация на вода
в участъка.
Чл. 19. (1) При измерване на минималната
нощна консумация на вода и изключване на
отчетите на големите индустриални потреби-
тели в участъка на наблюдението измереният
приток съдържа количеството на реалните за-
губи и остатъчната консумация на вода.
(2) Когато няма други методи за установя-
ване на остатъчната консумация на вода, тя
може да се приеме от 0,4 до 0,8 m3/h или от 7 до
14 l/min на 1000 потребители в разглеждания
участък. Стойностите са препоръчителни за
участъци от ВС, обслужващи от 2000 до 4000
потребители.
Чл. 20. Получените резултати при наблю-
дението на един участък от ВС могат да бъдат
използвани по аналогия за преценка на състо-
янието на загубите на вода за други участъци
или за цялата ВС, когато няма съществени раз-
личия в технологията за водоподаване, перио-
да на експлоатация и вида на материала на во-
допроводите, налягането и други характерни
параметри.
Раздел II
Методи за установяване на течове във ВС
Чл. 21. (1) За установяването на течове във
ВС се прилагат следните основни методи:
1. чрез визуални наблюдения;
2. чрез измерване на шума;
3. чрез измерване на скоростта на притока
на налягане;
4. чрез измерване на температурните разлики;
5. корелативни методи;
6. чрез оцветяване на водата.
(2) Използването на различните методи и
точността при установяване местата на течове-
те зависят от наличието на подходящи прециз-
ни уреди и квалификацията на специалистите,
работещи с тях.
(3) При използването на различните методи
за откриване на течове се препоръчва да се
извършват следните последователни действия:
1. ограничаване на района или на водопро-
водния участък и измерване на водните коли-
чества и налягането;
2. приблизително установяване участъка на
теча;
3. точно локализиране мястото на теча.
Чл. 22. (1) Методите за откриване на течове
във ВС се прилагат в следните случаи:
1. внезапна промяна на експлоатационните
условия в определен участък или в цялата ВС;
2. обследване на ВС за установяване на реал-
ните загуби на вода и на другите компоненти на
водния баланс.
(2) За прилагане на методите за откриване
на течове по ал. 1, т. 2 В и К операторите про-
веждат предварително наблюдения и разработ-
ват план с определените характерни участъци
от ВС, които ще бъдат обследвани.
Чл. 23. (1) Всички резултати от провеждани-
те мероприятия за откриване на течове се доку-
ментират. Местата, в които са открити течове,
се регистрират съгласно чл. 12, ал. 3.
(2) Документацията за регистрираните те-
чове се съхранява от В и К операторите до из-
вършване на рехабилитация и обновяване на
водопроводната мрежа в съответния участък за
срок не по-малък от 5 години.