Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
а) тип “С1”—газови горивни инсталации с
хоризонтално подаване на въздух за горене и
хоризонтално отвеждане на димните газове през
външната стена, които се заустват близо една
до друга в една и съща област на налягането:
аа) С11—газова горивна инсталация без вен-
тилатор;
бб) С12—газова горивна инсталация с венти-
латор след топлопроизводителя;
вв) С13—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
б) тип “С3”—газови горивни инсталации с
вертикално подаване на въздух за горене и вер-
тикално отвеждане на димните газове през пок-
рива, които се заустват близо една до друга в
една и съща област на налягането:
аа) С32—газова горивна инсталация с венти-
латор след топлопроизводителя;
бб) С33—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
в) тип “С4”—газови горивни инсталации с
подаване на въздух за горене и отвеждане на
димните газове чрез свързване към обща систе-
ма за приток на въздух и за отвеждане на дим-
ните газове към газова горивна инсталация:
аа) С42—газова горивна инсталация с венти-
латор след топлопроизводителя;
бб) С43—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
г) тип “С5”—газови горивни инсталации с
подаване на въздух за горене и отвеждане на
димните газове през различни инсталации, ко-
ито се заустват в различни области на наля-
гането:
аа) С52—газова горивна инсталация с венти-
латор след горелката;
бб) С53—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
д) тип “С6”—газови горивни инсталации,
предвидени за свързване към неизпитана ин-
сталация за захранване с въздух за горене и от-
веждане на димните газове:
аа) С62—газова горивна инсталация с венти-
латор след топлообменника;
бб) С63—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
е) тип “С8”—газови горивни инсталации,
предвидени за свързване към обща инсталация
за отвеждане на димните газове при разделно
захранване с въздух за горене отвън:
аа) С82—газова горивна инсталация с венти-
латор след топлообменника;
бб) С83—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката.
21. “Технически спецификации” са:
а) спецификации в документ, определящи
характеристиките, на които трябва да отговаря
един продукт, каквито са равнището на качест-
вото или потребителските свойства, безопас-
ността, размерите, включително приложимите
за продукта изисквания относно търговското
му наименование, терминологията, означения-
та, изпитванията и методите за изпитване, опа-
ковката, маркировката и етикетирането;
б) европейските технически одобрения;
в) техническите одобрения, които се изда-
ват за строителни продукти:
аа) за които не съществува нито хармонизи-
ран европейски стандарт, нито национален стан-
дарт;
бб) които се отклоняват значително от хар-
монизираните европейски стандарти или от
националните стандарти.
22. “Контролирано” е изпускането на приро-
ден газ съобразно с подадени команди или из-
вършвани действия от служебни лица на опера-
тора на мрежата.
§ 2. Контролът по глави четвърта, пета и
единадесета се извършва от съответните длъж-
ностни лица по чл. 65 от Закона за енергетиката
и енергийната ефективност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Минималните разстояния, на които
се застрояват нови сгради, съоръжения и про-
води от оста на съществуващи преносни газо-
проводи в зависимост от тяхната категория и
изградени по проекти, съответстващи на нор-
мативните изисквания за устройство на пренос-
ни газопроводи, до влизането в сила на наред-
бата се определят съгласно изискванията на
приложение № 2.
(2) Изпитването на преносните газопроводи
по ал. 1 по време на тяхната експлоатация при
осъществяване на техническия надзор се опре-
деля съгласно приложение № 2.
§ 4. Устройството на проектираните преди
влизането в сила на наредбата газопроводи,
газови съоръжения и газови инсталации трябва
да съответства на заверената от органите за
технически надзор проектна документация.
§ 5. Подзаконовите нормативни актове, из-
дадени въз основа на Закона за териториално и
селищно устройство, поставящи изисквания към
преносните и разпределителните газопроводи,
газовите съоръжения и газовите инсталации за
природен газ, се прилагат до издаването на
съответните нови подзаконови актове, докол-
кото не противоречат на наредбата.
§ 6. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на енергетиката и енергийни-
те ресурси, а по  отношение на техническия над-
зор—председателят на Държавната агенция по
стандартизация и метрология.
§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 138
от Закона за енергетиката и енергийната ефек-
тивност и чл. 31, ал. 1 от Закона за технически-
те изисквания към продуктите.
§ 8. Наредбата влиза в сила 1 месец след
обнародването є в “Държавен вестник”.