Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
нията и отсекателните клапани на паропровод-
ните връзки с външни източници на пара се
раздвижват, както следва:
1. на пълен ход—преди пускане на турбината
и в случаите, предвидени в инструкцията за ек-
сплоатация на турбината, като се контролират
плавността на хода и налягането на клапана;
2. на част от пълния ход—ежедневно по вре-
ме на работа на турбината, ако конструкцията
на клапана позволява това.
Чл. 430. Статичната характеристика на ре-
гулиране и времето за затваряне на стопорните
и защитните клапани се определят преди и след
основен ремонт на турбината или на основните
възли на системите за регулиране и парораз-
пределение.
Чл. 431. (1) Системата за регулиране на тур-
бината с хвърляне на товара, съответстващ на
максималния разход на пара и изключването
на генератора от паралел, се изпитва:
1. при реконструкция с изменение на дина-
мичната характеристика на турбоагрегата или
на статичната и динамичната характеристика
на регулиращата система;
2. след основен ремонт.
(2) Изпитването по ал. 1 на турбини, снабдени
с електрохидравлични преобразуватели, се допус-
ка без изключване на генератора от паралел само
със затваряне на регулиращите клапани.
Чл. 432. При откриване на различия на ха-
рактеристиките на регулиране и защита от нор-
мативните турбината се спира, докато не бъдат
открити и отстранени причините за това.
Чл. 433. Работа на турбината с въведен огра-
ничител на мощност се допуска временно при
спазване на вътрешната инструкция и с разре-
шение на ръководителя на експлоатацията в
електроцентралата. В този случай максимал-
ният допустим товар на турбината е най-малко
с 5 % под ограничителната стойност.
Чл. 434. За маслената система на турбината
се поставят изискванията за сигурна работа при
всички режими на турбоагрегата, поддържане
на качеството на маслото и температурния ре-
жим в нормите и без замърсяване на системата
за охлаждане и околната среда.
Чл. 435. (1) Резервните, аварийните маслени
помпи и устройствата за автоматичното им
включване се проверяват с включване в работа
два пъти месечно—при работещ турбоагрегат и
преди всяко негово пускане и спиране.
(2) На турбини, чиито работни и резервни
маслени помпи за мазане на лагерите имат
индивидуални електрозадвижвания, проверка
за автоматично включване на резервата преди
спиране не се извършва.
Чл. 436. Спирателната арматура, поставена
на линиите на системите за смазване, регулира-
не и уплътнение на вала на генератора, се плом-
бира в работното є положение.
Чл. 437. (1) Кондензационната уредба на
турбината се поддържа в състояние, което оси-
гурява оптимален вакуум и качество на основ-
ния кондензат при всички режими на работа.
(2) Контролът за работата на кондензацион-
ната уредба и сроковете за проверка се опреде-
лят с вътрешна инструкция в зависимост от
условията на експлоатация.
Чл. 438. (1) Системите за регенерация на
турбината осигуряват нормативните стойности
на температурата на питателната вода (конден-
зата) във всеки подгревател, в съответствие с
налягането на греещата пара и поддържането
на температурния напор.
(2) Температурният напор се проверява еже-
месечно и след всеки ремонт на регенеративни-
те подгреватели.
Чл. 439. (1) Не се допуска експлоатация на
подгреватели високо налягане без или с неиз-
правни елементи на техните защити и регула-
тори на ниво.
(2) При наличие на групова обходна линия
(байпас) се забранява работата на цялата група
подгреватели, ако има неизправна защита или
един от подгревателите е изключен по пара.
Чл. 440. (1) Преди пускане на турбината от
студено състояние, след ремонт или повече от
три денонощия в резерв се проверяват изправ-
ността и готовността на основните и спомага-
телните съоръжения, средствата за измерване
и технологична защита, блокировките, дистан-
ционното и автоматичното управление, опера-
тивните връзки.
(2) При пускане на турбината от топло със-
тояние защитите и блокировките се настрой-
ват съгласно изискванията на производителя.
(3) Пускането на турбина се ръководи от
началник-смяната или старши машиниста, а
след основен или среден ремонт—от началника
на цеха или негов заместник.
Чл. 441. (1) Изпитването на конвенционал-
на система за регулиране на турбината с рязко
хвърляне на товар, съответстващ на максимал-
ния разход на пара, се извършва с изключване
на генератора от мрежата:
1. при приемане на турбината в експлоатация;
2. след реконструкция, изменяща динамич-
ната характеристика на турбоагрегата или ста-
тичната и динамичната характеристика на ре-
гулиращата система.
(2) Изпитванията на парни турбини, снабде-
ни с електрохидравлични преобразуватели на
хидравличната регулираща система, се разре-
шават с мигновено хвърляне на товара при зат-
варяне само на регулиращите клапани без из-
ключване на генератора от мрежата.
Чл. 442. Забранява се пускането на турбина-
та в случаите на:
1. отклонение на контролните показатели
за топлинното и механичното състояние на
турбината извън границите на допустимите
стойности, разрешени от производителя;
2. неизправност на защита, която действа за
спиране на турбината;
3. неизправност на системите за регулиране
и пароразпределение, която може да увеличи
честотата на въртенето на турбината над до-
пустимите стойности;