Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
3. след подмяна или ремонт на резервоара
или когато не са експлоатирани повече от 6
месеца, при които се извършват изпитванията
по т. 1.
(5) След монтиране и най-малко веднъж на
12 месеца органите за технически надзор из-
питват газовите уреди на херметичност и из-
вършват проверка на устройствата им за без-
опасност.
(6) За извършване на първоначалните тех-
нически прегледи на газопроводите, газовите
съоръжения, газовите инсталации, горивните
уредби, бутилковите инсталации и газовите
уреди техните собственици или ползватели са
длъжни да отправят писмено заявление до ор-
ганите за технически надзор, които са ги ре-
гистрирали, а собствениците на АГУ да пред-
ставят автомобила с АГУ на орган за техни-
чески надзор. В срок 10 дни след получаване на
писменото заявление органите за технически
надзор извършват първоначалния технически
преглед.
(7) Собствениците или ползвателите на га-
зопроводите, газовите съоръжения, газовите
инсталации, горивните уредби, бутилковите
инсталации и АГУ са длъжни да уведомят орга-
ните за технически надзор за настъпването на
събитие по ал. 1, т. 4 и ал. 4, т. 3 в срок 7 дни от
настъпването им.
Чл. 195. Допуска се удължаване до 6 месе-
ца на сроковете по чл. 194, ал. 1, т. 2 по пис-
мено заявление на собственика или ползвате-
ля на газопровода, газовото съоръжение, га-
зовата инсталация, горивната уредба или бу-
тилковата инсталация, в което той предлага
нова дата за извършване на периодичния пре-
глед и технически и организационни мерки за
осигуряване на безопасната експлоатация в
този срок.
Чл. 196. (1) За извършване на техническия
преглед собственикът или ползвателят осигу-
рява спиране, почистване и възможност за из-
вършване на съответния преглед на газовото
съоръжение и инсталация.
(2) Техническите прегледи се извършват в
присъствието на собственика или ползвателя
или на отговорното лице по чл. 136, т. 2.
(3) Собственикът или ползвателят е длъжен
да осигури персонал и технически средства за
техническите прегледи, извършвани от органа
по чл. 185, ал. 1, т. 1.
Чл. 197. След извършване на технически
преглед по чл. 194, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1, както
и след монтаж на газов уред органите за техни-
чески надзор съставят акт за технически пре-
глед със заключение за съответствието на съо-
ръжението с изискванията на наредбата.
Чл. 198. (1) Органите за технически надзор
записват резултатите от извършените техничес-
ки прегледи в ревизионните книги чрез попъл-
ване на ревизионен акт, в който посочват:
1. констатираните неизправности, наруше-
ния, дефекти и други несъответствия с изиск-
ванията на наредбата и/или на техническата
документация и предписания за тяхното от-
страняване;
2. разрешава ли се по-нататъшна експлоата-
ция на съоръжението и при какви условия, или
се спира, и причините за това;
3. годината на следващия периодичен пре-
глед;
4. стойността на работните параметри, ако
бъдат намалени;
5. извършените допълнителни изпитвания и
изследвания—техния вид и резултатите от тях с
посочване на местата, откъдето са взети, об-
разците за изпитване, както и на причините,
които са наложили тези изпитвания.
(2) При констатирани нарушения, неизправ-
ности и дефекти, които не позволяват по-ната-
тъшна безопасна експлоатация, газовото съо-
ръжение и инсталация се спира от органите за
технически надзор по реда на чл. 203, ал. 1.
(3) Органите за технически надзор дават
писмени предписания и срокове за отстраня-
ване на нарушенията, неизправностите и де-
фектите. След изпълнение на предписанията
те разрешават експлоатацията на газовото съ-
оръжение и инсталация, което се вписва в ре-
визионната книга.
(4) След положителен резултат от извър-
шен технически преглед на АГУ органът за
технически надзор поставя на резервоара сти-
кер с жълт цвят с черен надпис и със съдържа-
ние и размери съгласно образеца в приложе-
ние № 5.
Чл. 199. (1) Инспекторите на ГД “ИДТН”
извършват най-малко веднъж на 3 години про-
верка на обектите, в които се експлоатират га-
зопроводи, газови съоръжения, газови инста-
лации, бутилкови инсталации или газови уре-
ди, и най-малко веднъж годишно—на газоснаб-
дителни станции, пунктове за пълнене на бу-
тилки и автомобилни газоснабдителни станции,
която обхваща:
1. външен преглед на състоянието на газови-
те съоръжения и инсталации;
2. наличието на персонал с необходимата
квалификация;
3. спазването на изискванията на наредбата;
4. поддържането в изправност на газовите
съоръжения и инсталации;
5. наличието на документацията, която тряб-
ва да се води и съхранява на обекта, и на доку-
ментите от прегледите и изпитванията, чието
извършване е задължение на собственика или
ползвателя;
6. наличието на организация за изпълнение
на газоопасни работи и за ликвидиране на ава-
рийни ситуации.