Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 480. (1) Не се допускат колебания на на-
лягането на газа в газопровода към котелния
цех, по-големи от определените в проекта.
 (2) По график най-малко един път в месеца
се проверява действието на устройствата за кон-
трол и сигнализация на максималното и мини-
малното налягане на газа в газопровода след
автоматичните регулатори на налягането.
Чл. 481. При пълнене с газ газопроводите се
продухват цялостно. Продухването се счита за
завършено, когато обемното съдържание на
кислород в газа, установено чрез вземане на
проби, не надвишава 1 %.
Чл. 482. Когато се изпразват от газ, газопро-
водите се продухват с въздух или инертен газ до
цялостното изтласкване на газа. Продухването
се счита за завършено, когато обемното съдър-
жание на газ във въздуха не надвишава 1 %.
Чл. 483. Газопроводите периодично по гра-
фик се дренират чрез специални щуцери, разпо-
ложени в ниските точки на газопровода. Не се
допуска изхвърлянето на отделените от газо-
проводите течности в канализацията.
Чл. 484. (1) По одобрен график се извърш-
ват обходи на трасетата на подземните газо-
проводи, намиращи се на територията на пот-
ребителя.
(2) При обходите се проверява съдържание-
то на газа в шахтите на газопроводите и в раз-
положените на разстояние до 15 m от двете му
страни други шахти—телефонни, топлофикаци-
онни, канализационни и др., колектори, мазета
на сгради и други помещения, в които е въз-
можно съсредоточаване на газ.
Чл. 485. (1) При откриване на газ в някои
от  съоръженията по чл. 484, ал. 2 допълни-
телно се оглеждат шахтите, мазетата и други-
те подземни съоръжения в радиус 50 m от га-
зопровода.
 (2) Едновременно с проветряването на съо-
ръженията и мазетата се вземат неотложни
мерки за откриване и отстраняване на изтича-
нето на газ.
 (3) Монтираната в шахтите на газопроводи-
те арматура—шибри, кранове, компенсатори и
др., периодично се подлагат на оглед и ремонт
по утвърден график от работодателя.
 (4) Оглед на газопроводите в котелните це-
хове се извършва един път на смяна.
Чл. 486. Проверка на плътността на съеди-
ненията и арматурите на газопроводите в ко-
телните цехове по външни признаци за изтича-
не на газ—звук, миризма, опипване и намазва-
не на съмнителните места със сапунен разтвор,
се извършва един път в денонощие. Проверка
със сапунен разтвор на газопроводите на коте-
ла се извършва и след ремонт на котела.
Чл. 487. Забранява се откриването на изти-
чане на газ чрез огън.
Чл. 488. Всички открити неизправности
по действащите газопроводи незабавно се от-
страняват.
Чл. 489. Употребата на промишлен газ—
доменен, газогенераторен, коксов, отпадъчен
и др., се извършва съобразно специални инс-
трукции.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п ъ р в а
ПРАХОУЛАВЯНЕ И ПЕПЕЛОИЗВОЗВАНЕ
Чл. 490. (1) Изгарящите твърдо гориво ко-
телни инсталации се съоръжават с прахо-
уловители.
(2) Забранява се експлоатацията на котли
без работещи прахоуловители.
Чл. 491. Съдържанието на прах в изхвър-
ляните в атмосферата димни газове не преви-
шава установените норми в действащите стан-
дарти.
Чл. 492. При експлоатацията на котелните
инсталации се определят и строго се спазват:
1. режимът на стръскване на електродите и
оптималните стойности на електрическите па-
раметри на електрофилтрите;
2. оптималната температура на изходящите
димни газове, разходът и налягането на орося-
ващата и обмиващата вода и режимът на пери-
одичните промивки на входните тръбни откло-
нители на мокрите прахоуловители.
Чл. 493. (1) Устройството и експлоатацията
на газоходите и прахоуловителите осигуряват
равномерно разпределяне на газовете между
отделните секции на прахоуловителите и вътре
във всяка секция.
 (2) Обходни или байпасни газоходи при пра-
хоуловителите се допускат само при котелни
инсталации, които работят периодично с газ или
мазут. Изключващите устройства на обходните
газоходи са плътни.
Чл. 494. При разпалване на котела с мазут,
на котли, оборудвани с електрофилтри, напре-
жението на електродите се снема, а механизми-
те за стръскване се включват.
Чл. 495. След спиране електрофилтрите се
преглеждат и се почистват от отлагания.
Чл. 496. По време на експлоатация електро-
филтрите работят непрекъснато с електричес-
ко захранване на всички полета и при спазване
на установения режим.
Чл. 497. За предотвратяване на просмук-
ването на въздух в прахоуловителите се из-
ползват прахоомиващите апарати с хидравлич-
ни затвори.
Чл. 498. Експлоатирането на мокри прахо-
уловители без подаване към тях на оросителна
вода не се допуска. Водата за оросяване на мок-
рите прахоуловители се очиства от механични
примеси.
Чл. 499. Вътрешните повърхности на газо-
ходите, граничещи с мокрите прахоуловители,
имат антикорозионна защита.
Чл. 500. (1) Сухите прахоуловители перио-
дично се почистват от отложения по тях прах
със сгъстен въздух или с вода.