Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 45

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
1.2.4. Съдове за флуиди от група 1, работещи
при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които произведе-
нието от обема в литри и налягането в мегапас-
кали превишава числото 100.”;
д) точки 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3 се отменят;
е) точка 1.4 се изменя така:
“1.4. Метални тръбопроводи за транспорти-
ране на водна пара и гореща вода с температура
на транспортираната среда 450°С и по-висока
или с налягане над 8,0 MPa и на които произве-
дението от максималното допустимо налягане
в мегапаскали и номиналния диаметър в мили-
метри е по-голямо от числото 100.”;
ж) създават се т. 1.5.3 и 1.5.4:
“1.5.3. Автомобилни газоснабдителни стан-
ции.
1.5.4. Пунктове за пълнене с втечнен въгле-
водороден газ на бутилки с обем до 5 dm3.”;
з) точка 2.1 се изменя така:
“2.1. Котли с топлинна мощност над 116,3 kW:”;
и) в т. 2.2 думата “метални” се заличава;
к) точка 2.2.1 се изменя така:
“2.2.1. Стационарно монтирани метални съ-
дове за флуиди от група 2, работещи при свръх-
налягане до 1,6 МРа и температура на стените
на съда до 200°С, на които произведението от
обема в литри и налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100, но не превишава число-
то 4000.”;
л) точка 2.2.2 се отменя;
м) точки 2.2.3 и 2.2.4 се изменят така:
“2.2.3. Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите цент-
рали и подстанции, на които произведението от
обема в литри и налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100.
2.2.4. Резервоари съгласно § 1, т. 3 от допъл-
нителните разпоредби на Наредбата за същес-
твените изисквания и оценяване съответствие-
то на транспортируеми съоръжения под наля-
гане, приета с Постановление № 264 на Минис-
терския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.).”;
н) точка 2.2.5 се изменя така:
“2.2.5. Метални стационарни съдове, пред-
назначени за съхраняване на флуиди от група 2,
които се намират под налягане периодично при
тяхното изпразване.”;
о) в т. 2.2.6 накрая се добавя “и на които
произведението от обема в литри и налягането
в мегапаскали е по-голямо от числото 100”;
п) в т. 2.2.7 накрая се поставя запетая и се
добавя “на които произведението от обема в
литри и налягането в мегапаскали е по-голямо
от числото 100”;
р) в т. 2.2.8 след думите “въглеводородни
газове” се добавя “на които произведението от
обема в литри и налягането в мегапаскали е
по-голямо от числото 100”;
с) точка 2.2.9 се отменя;
т) точки 2.3 и 2.3.1 се изменят така:
“2.3. Метални тръбопроводи за транспорти-
ране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и
гореща вода с температура над 110°С и на които
произведението от максималното допустимо
налягане в мегапаскали и номиналния диаме-
тър в милиметри е по-голямо от числото 100:
2.3.1. Тръбопроводи с температура на тран-
спортираната среда над 110°С до 250°С или с на-
лягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa включително.”;
у) в т. 2.3.2 и 2.3.3 думите “с външен диаме-
тър 76 mm и по-голям и” се заличават;
ф) точки 2.4.5, 2.4.6 и 2.6.11 се отменят.
§ 3. В чл. 17 от Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на тран-
спортируеми съоръжения под налягане думите
“и притежаващи лицензия, издадена от предсе-
дателя на Държавната агенция по метрологи-
чен и технически надзор (ДАМТН) по реда на
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензии на лица за осъществяване на техни-
чески надзор на съоръжения с повишена опас-
ност и реда за водене на регистър на съоръже-
нията” се заличават.
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за безопасната експлоатация и тех-
ническия надзор на асансьори, приета с Поста-
новление № 75 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96
от 2005 г. и бр. 40 и 70 от 2006 г.), се създава т. 4:
“4. “Декларация за съответствие” е деклара-
цията, с която се удостоверява съответствието със
съществените изисквания на асансьорите съглас-
но приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съг-
ласно националното законодателство на друга
държава—членка на Европейския съюз, или дър-
жава—страна по Споразумението за Европейс-
кото икономическо пространство, с което се въ-
веждат приложимите директиви от “Нов подход”.”
§ 5. Параграф 1 от допълнителните разпоред-
би на Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на повдигателни съоръже-
ния, приета с Постановление № 174 на Минис-
терския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 37 от 2007 г.), се изменя така:
“§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Преустройство на повдигателно съоръ-
жение” е изменение на конструкцията или зад-
вижването на повдигателното съоръжение, с
което се променят техническите му характерис-
тики и се повишават или преразпределят нато-
варванията в елементите му или се намалява
товарната или собствената устойчивост на пов-
дигателното съоръжение.
2. “Декларация за съответствие” е деклара-
цията, с която се удостоверява съответствието
със съществените изисквания на повдигател-
ните съоръжения съгласно приложимата наред-
ба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното
законодателство на друга държава—членка на
Европейския съюз, или държава—страна по
Споразумението за Европейското икономичес-
ко пространство, с което се въвеждат приложи-
мите директиви от “Нов подход”.”