Държавен вестник, бр. 89, 2009 г., стр. 12

СТР.  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  89
4. адрес;
5. гориво – марка;
6. начин на подаване на горивото (автома­
тично или ръчно);
7. предназначение на водогрейния котел 
(отопление / битова гореща вода / и двете);
8. производител на водогрейния котел;
9. модел на водогрейния котел;
10. година на производство на водогрейния 
котел;
11. максимална мощност по гориво (по 
данни на производителя);
12. минимална мощност по гориво (по данни 
на производителя);
13. класификация на водогрейния котел 
(пламъчнотръбен или водотръбен, конденза­
ционен или без кондензация, разположение 
на въздушния вентилатор  –  куплиран към 
горелката или отделно);
14. етикет (звезди) на СЕ за ефективност (за 
водогрейни котли, произведени след 2005 г.);
15. производител на горелката;
16. модел на горелката (когато на водо­
грейния котел е монтирана отделна горелка);
17. начин на регулиране на мощността 
(фиксирана, степенно регулиране – брой сте­
пени, плавно регулиране);
18. вид на топлоносителя.
(2) За идентифициране на котела собствени­
кът на котела предоставя на лицето, извършващо 
проверката, следните документи:
1. паспорт на котела с инструкции за монтаж 
и експлоатация;
2. доклади от предишни проверки;
3. документи за поддръжка, ако има такива;
4. фактурите за закупеното гориво за по­
следните две години;
5. проектна документация, схеми, дневници 
и други данни за въвеждането в експлоатация.
(3) Собственикът и/или ползвателят на ко­
тела осигурява на извършващото проверката 
лице достъп до всички елементи и агрегати на 
отоплителната инсталация.
Чл. 8. Чрез визуалната проверка на котела 
се събират данни за: 
1. изтичане на гориво или топлоносител в 
котелното помещение;
2. повреди в топлинната изолация на котела;
3. замърсяване на горелката, горивната ка­
мера и топлообменните повърхности.
Чл. 9. (1) Оценката на поддръжката на 
котела отразява честотата и правилността на 
поддръжката, както и квалификацията на ли­
цата, които извършват поддръжката. 
(2) Оценява се съответствието с изискванията 
от инструкциите на производителя на котела.
Чл. 10. Проверката на функционалността 
на работа на котела установява дали той е 
в състояние да осигури функционалното си 
предназначение, включително режимите на 
работа, желаните и проектните стойности на 
параметрите на топлоносителя.
Чл. 11. (1) Оценката на състоянието на 
средствата за измерване, контрол и автома­
тично регулиране включва идентификация на 
наличността и състоянието на датчиците, сис­
темите за измерване, контрол и автоматично 
регулиране на параметрите на котела, отнасящи 
се до енергийните му характеристики. 
(2) Оценката на състоянието на средствата 
за измерване, контрол и автоматично регули­
ране включва задължително и информация 
за тяхното разположение (външно, вътрешно, 
друго), функция и настройка.
(3) Проверяват се средствата за измерване, 
като:
1. разходомер за изразходваното гориво;
2. количество складирано гориво, ако има 
такова;
3. брояч на времето на работа на горелката, 
ако има такъв;
4. други допълнителни измерители на разход 
на енергия;
5. разходомер на подаваната добавъчна вода 
към котела;
6. разходомер на гореща вода за битови 
нужди;
7. брояч на циклите на горелката, ако има 
такъв;
8. топломер, ако има такъв.
Чл. 12. Оценката на енергийните характе­
ристики на котела обхваща:
1. проверка на мощността по гориво и оценка 
на съответствието с проектните данни;
2. определяне на количеството генерирана 
топлина и съответствието с проектните данни;
3. проверка на основната настройка на го­
ривния процес и оценка на ефективността му;
4. оценка на топлинните загуби в котела 
от излъчване; 
5. оценка на сезонната ефективност на котела;
6. оценка на съответствието на топлинната 
мощност на котела с топлинните потребности 
на сградата.
Чл. 13. (1) Мощността на котела по гориво 
се изчислява с действителния разход на гориво 
и топлотворната му способност. 
(2) При котли на газово гориво топлинната 
мощност на котела се изчислява по формулата:
'
f
x
VH
Ф
,kW
3600
=

,	
(1)
където: 
'
fV е обемният дебит на газовото 
гориво в nm3/h, 
Hx – долната топлотворна способност на 
горивото, kJ/nm3.
1. Обемният дебит на горивото се измерва 
по разходомера към котела. Нормалните ус­
ловия, към които е отнесен дебитът (nm3), са 
температура на газа 0 °С и 1 bar абсолютно 
налягане.
2. Когато разходомерът отчита разхода при 
стандартни условия (температура на газа 15 °С 
и налягане 1 bar абсолютно налягане) или при