Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 41

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
Ч А С Т   В Т О Р А
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И МРЕЖИ
Г л а в а  о с м а
СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ, АВТО-
ТРАНСФОРМАТОРИ И РЕАКТОРИ
Чл. 84. (1) Изискванията в тази глава се от-
насят за техническата експлоатация на силови
трансформатори, автотрансформатори и реак-
тори, наричани общо “трансформатори”.
(2) Монтажът на трансформаторите се из-
пълнява в съответствие с Наредба № 3 от 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии (oбн., ДВ, бр. 90 и
бр. 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
и инструкциите на производителя.
Чл. 85. (1) Експлоатацията на трансформато-
рите, натоварването по ток, нивата на напреже-
ние, температурата, характеристиките на масло-
то и параметрите на изолацията се осъществява
съгласно техническите характеристики на про-
изводителя и нормативните изисквания.
(2) Системата за охлаждане, регулаторите
на напрежението, масленото стопанство и дру-
гите елементи да се поддържат в изправно със-
тояние.
Чл. 86. (1) На казана на еднофазните транс-
форматори се означава цветът на фазата, към
която са присъединени.
(2) На казаните на трифазните трансформа-
тори и на средния от групата еднофазни транс-
форматори се поставят трайни надписи с по-
редния номер на трансформатора в подстанци-
ята, мощност и напрежение.
Чл. 87. На вратите на трансформаторните
помещения и на клетките се поставят предуп-
редителни табелки по установените образци и
форма. Вратите се заключват.
Чл. 88. (1) Трансформаторните помещения
и килии се вентилират за осигуряване на нор-
мална работа на трансформаторите при номи-
нален товар през всяко време на годината.
 (2) Относителната влажност на въздуха и
колебанията на температурата се поддържат в
допустимите граници, посочени в инструкция-
та на производителя.
Чл. 89. (1) Трансформаторните помещения
се оборудват с противопожарни средства и ин-
сталации съгласно нормативните изисквания за
пожарна и аварийна безопасност.
(2) Маслосъбирателните устройства, дрена-
жите и маслопроводите под трансформаторите
се поддържат в изправно състояние.
Чл. 90. Нивото на маслото в разширителния
съд на неработещ трансформатор трябва да съ-
ответства на нанесените върху него контролни
знаци, отговарящи на температурата на масло-
то в трансформатора.
Чл. 91. (1) Принудената циркулация на мас-
лото в системата за охлаждане на трансформа-
тора се осигурява непрекъснато и независимо
от натоварването на трансформатора.
(2) Не се разрешава експлоатацията на тран-
сформатори с принудена циркулация на масло-
то без сигнализация за спирането на циркула-
цията на маслото, охлаждащата вода или вен-
тилаторите.
(3) Налягането на маслото в маслоохлади-
теля се поддържа по-високо от налягането на
охлаждащата вода.
(4) Допуска се за трансформаторите с при-
нудено охлаждане режим на работа със спряна
циркулация на маслото или охлаждащата вода
или със спрени вентилатори. Продължителност-
та на този режим се определя с вътрешни инс-
трукции след изпитванията и инструкциите на
производителя.
Чл. 92. (1) При включване в действие на
водно-масленото охлаждане на трансформато-
рите редът за включване на помпите е: масле-
ната помпа, а след това—водната. Водната пом-
па се включва при температура на маслото не
по-ниска от +10 °С.
(2) При спиране на охлаждането редът за из-
ключване на помпите е обратен на този по ал. 1.
(3) При експлоатацията на трансформато-
рите не се допуска замръзването на маслоохла-
дителя, помпите и водните магистрали.
Чл. 93. (1) По паспортните данни за всеки
трансформатор се определя максимално допус-
тима температура на горните слоеве на масло-
то. За трансформатори без принудена циркула-
ция на маслото тази температура е не по-висо-
ка от +95 °С. При товари, по-малки от номи-
налните, температурата на маслото не трябва
да превишава температурата на околния въз-
дух с повече от 60 °С.
(2) Обслужващият персонал следи темпера-
турата на горните слоеве на маслото по монти-
раните термометри и термосигнализатори и
повишението на налягането при херметичните
трансформатори, като при налягане над 50 kPa
се намалява натоварването на трансформатора.
(3) Трансформаторите, снабдени с вентила-
тори за въздушно охлаждане, могат да работят
със спрени вентилатори, ако температурата на
горните слоеве на маслото не превишава +50 °С
и товарът им е по-малък от номиналния. При
температура на маслото над +55 °С или товар,
равен на номиналния, независимо от темпера-
турата на маслото вентилаторите се включат
автоматично.
Чл. 94. Допуска се в аварийни режими крат-
ковременно претоварване по ток на трансфор-
маторите при всички режими на охлаждане
независимо от предшестващото натоварване и
температура на охлаждащата среда, ако не е
посочено друго в инструкцията на производи-
теля, в следните граници:
Маслени трансформатори:
Претоварване
по ток, %
30
45
60
75
100
Продължител-
ност на пре-
товарването,
минути
120
80
45
20
10