Държавен вестник, бр. 35, 2019 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  35
11. за предпазване на вторичните напреже­
нови вериги се използват еднополюсни пред­
пазители с възможност за пломбиране.
(3) При използване на токови трансформа­
тори за измерване на електрическа енергия 
трябва да се осигури:
1. товарът на присъединението, на което 
се измерва електрическата енергия, да е в 
следния обхват от обявения първичен ток на 
токовия трансформатор: от 1 % до 120 % за 
токови трансформатори с клас на точност 0,2S 
и 0,5S; от 5 % до 120 % за останалите класове 
на точност;
2. товарът на използваната вторична намот­
ка на токовия трансформатор да е в обхвата 
от 25 % до 100 % от номиналната вторична 
мощност на тази намотка.
Чл. 31. Данните от измерването, съхраня­
вани в измервателната система, са защитени 
от пряк локален или дистанционен достъп 
чрез пароли и/или други софтуерни ключове, 
определени от собственика на измервателната 
система, или чрез защитени с пломби харду­
ерни ключове.
Чл. 32. (1) Мястото на измерване и всички 
прилежащи елементи, настройки и параметри 
на измервателната система трябва да бъдат 
ясно определени и записани в досието на из­
мервателната система с изключение на тези, 
измерващи електрическата енергия на обекти, 
присъединени към мрежи ниско напрежение с 
предоставена мощност до 100 kW.
(2) Операторът на електропреносната мрежа 
и операторите на електроразпределителните 
мрежи уведомяват съответния търговски участ­
ник за всички промени на елементи, настройки 
и параметри на системите за измерване на 
електрическа енергия.
(3) Проектът, техническите спецификации 
и електрическите схеми на елементите на 
измервателната система се документират от 
собственика на измервателната система.
Раздел VI
Досие на измервателната система
Чл. 33. (1) Досието на измервателната сис­
тема съдържа информация за:
1. марката, типа, серийния номер, годината 
на производство, класа на точност на средствата 
за измерване, показания на всички регистри към 
датата на монтаж и демонтаж на средството 
за търговско измерване;
2. всички данни, свързани с техническите 
и метрологичните спецификации и стандарти, 
като минимален и максимален ток, номинално 
резервно напрежение, работен обхват и точ­
ност на всички устройства в измервателната 
система, включително техническите данни на 
измервателните трансформатори;
3. идентификационния код, компенсацион­
ните процедури и др.;
4. локалната информация, като физическо 
местоположение, име на упълномощеното лице 
за връзка и др.;
5. комуникационната връзка (тип, техниче­
ски параметри и др.);
6. всички данни, отнасящи се до програмата 
за проверка и графика на подмяна на активите;
7. данни, свързани с обслужването и про­
верката на измервателните системи по реда 
на раздел VIII.
(2) Досието по ал. 1 се поддържа на хартиен 
носител или в електронен формат.
Чл. 34. (1) Всички технически данни за 
елементите на измервателната система се 
съхраняват от собствениците им.
(2) Собствениците на измервателните сис­
теми осигуряват:
1. актуализирането, поддържането и адми­
нистрирането на досието;
2. сигурен начин, по който администрират, 
обработват, поддържат и съхраняват данните 
в досието.
Чл. 35. Всяка проверка на определената спо­
ред приложението към тези правила точност на 
измервателната система, както и всяка промяна 
в нейните елементи, настройки и параметри 
се отразяват в досието.
Раздел VII
Данни от измерването и достъп до тях
Чл. 36. Данните от измерванията включват 
отчетените стойности на активната и реактив­
ната енергия.
Чл. 37. (1) Данните от измерването се съби­
рат, обработват, администрират и съхраняват 
от собственика на измервателната система.
(2) Данните за минали периоди се съхраняват 
в базата данни за период 5 години.
Чл. 38. (1) Операторът на съответната мрежа 
създава, поддържа и администрира база данни 
от измерването за всички ползватели, присъ­
единени към електропреносната, съответно 
електроразпределителната мрежа.
(2) Достъп до информация от базата данни с 
измервания на електрическа енергия на обекти 
на ползватели, присъединени към съответната 
мрежа, се предоставя, както следва:
1. за обекти, присъединени към електро-
преносната мрежа:
а) всеки ползвател получава право на дос­
тъп до информация за данните от измервания 
на електрическа енергия за неговите обекти, 
присъединени към електропреносната мрежа 
и посочени в договори за мрежови услуги и/
или индивидуални приложения към общи ус­
ловия по чл. 104а от Закона за енергетиката, 
през сайта на оператора на електропреносната 
мрежа, чрез предоставяне на потребителско 
име и парола за достъп;
б) достъпът се осигурява след подаване на 
искане за достъп до системата за предоставяне 
на информация от измервания на електрическа 
енергия по образец, утвърден от оператора на 
електропреносната мрежа;
2. за обекти, присъединени към електро­
разпределителната мрежа, собствениците на 
измервателните системи са длъжни да осигу­