Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 23

БРОЙ  43	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23   
МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., 
бр. 105 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4 думите „класове по“ се заменят 
с „класове и подкласове на“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. поддържане и обслужване на пожароиз­
вестителните системи (ПИС), пожарогасител­
ните инсталации (ПГИ), системите за гласово 
сигнализиране (СГС), пожарните кранове и 
системите за управление на дим и топлина на 
обектите в съответствие с чл. 22;“.
2. В т. 6 абревиатурите „ПГС“ и „СГУ“ се 
заменят съответно с „ПГИ“ и „СГС“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. незабавно уведомяване на съответна­
та районна служба „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ (РСПБЗН) преди 
затваряне на отделни участъци от пътищата за 
противопожарни цели, преди извършване на 
ремонтни работи, свързани с изключване на 
участъци от водопроводната мрежа, както и 
при възникване на неизправности и повреди в 
помпени станции и ПГИ, изтичане на вода от 
пожарните водоеми или тяхното източване;“.
4. Създава се нова т. 15:
„15. почистване на въздухопроводите и 
вентилационните шахти на смукателните 
вентилационни инсталации за отвеждане на 
газове и пари, получени в резултат на темпе­
ратурната обработка на хранителни продукти 
и на техните негорими мастни филтри (маз­
ниноуловители);“.
5. Досегашната т. 15 става т. 16 и в нея 
думата „взривоопасни“ се заменя с „експло­
зивоопасни“.
6. Създава се нова т. 17:
„17. осъществяване на контрол на пожаро­
защитните врати и димоуплътнените врати 
съгласно чл. 21а;“.
7. Досегашната т. 16 става т. 18 и в нея 
предлогът „по“ се заменя с „на“.
8. Досегашната т. 17 става т. 19.
9. Досегашната т. 18 става т. 20 и в нея след 
думата „състояние“ се добавя „и осъществя­
ване на контрол“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. определят с писмена заповед длъжностни 
лица, които създават организация и осъществя­
ват контрол за спазване на правилата и нормите 
за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на 
носимите и возимите пожарогасители съгласно 
чл. 21, ал. 1, за осъществяване на контрол на 
пожарозащитните врати и димоуплътнените 
врати съгласно чл. 21а, за извършване на дей­
ностите по поддържане и обслужване на ПИС, 
ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за 
управление на дим и топлина съгласно чл. 22, 
ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГИ, СГС и със 
системите за управление на дим и топлина и 
за осъществяване на контрол на аварийното 
евакуационно и аварийното работно осветление 
съгласно чл. 26, ал. 2.“
2. В ал. 2 думите „по пожарна и аварийна 
безопасност“ се заличават.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. да участва в провеждането на учебни 
евакуации в обекта в съответствие с плановете 
по чл. 9, ал. 1, т. 4.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст абревиатурите „ПГС“ и 
„СГУ“ се заменят съответно с „ПГИ“ и „СГС“;
б) в т. 3 навсякъде думата „системите“ се 
заменя със „системите/инсталациите“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Лицата, на които е възложено да осъ­
ществяват контрол на пожарозащитните врати 
и димоуплътнените врати, носят отговорност 
за писмено уведомяване на ръководителя на 
обекта за всяка констатирана неизправност 
на пожарозащитна врата или димоуплътнена 
врата с предложение за предприемане на съ­
ответното коригиращо действие.
(6) Лицата, на които е възложено да осъ­
ществяват контрол на аварийното евакуа­
ционно и аварийното работно осветление, 
носят отговорност за писмено уведомяване 
на ръководителя на обекта за всяка конста­
тирана неизправност на същото осветление с 
предложение за предприемане на съответното 
коригиращо действие.“
§ 5. В чл. 8, ал. 1 се правят следните из­
менения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „документите по“ се 
добавя „чл. 6, ал. 1, т. 3 и“.
2. Точки 2, 3 и 4 се изменят така:
„2. протоколи за последно извършените 
техническо обслужване, презареждане и 
хид­ростатично изпитване на устойчивост на 
Заключителна разпоредба
§ 27. Наредбата влиза в сила един месец 
след обнародването є в „Държавен вестник“ 
с изключение на § 13, т. 3, § 25 и 26, които 
влизат в сила шест месеца след обнародването 
є в „Държавен вестник“.
За министър:
Тони Тодоров
2796