Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 43

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
1.7. При наличие на условия за изпарения на лес-
нозапалими и горими течности и газове се осигурява
вентилация, която намалява концентрацията на па-
рите най-малко два пъти под долната граница на взри-
вяване, което се установява с анализ и протокол съг-
ласно приложение № 5.
1.8. Горимите конструкции, които са в близост до
мястото на огневите работи на открито или закрито и
не могат да бъдат демонтирани или изнесени на безо-
пасно място, се защитават от топлината и искрите с
негорими паравани, екрани, поливат се с вода, като се
спазват разстоянията, дадени в таблицата.
Височина 0 Над 0 Над 2 Над 3 Над 4 Над 6 Над 8 Над 10
на място-
до 2
до 3
до 4
до 6
до 8
до 10
то на из-
вършване
огневи
работи
над ниво-
то на пода
или ниско-
стоящи
площадки
и етажи, m
Радиус на 7
8
9
10
11
12
13
14
зоната, m
1.9. Преди започване на работа работниците, из-
вършващи огневи работи, са длъжни:
1.9.1. да проверят подготовката на работното мяс-
то в противопожарно отношение, изпълнението на
предписаните мероприятия в акта за огневите рабо-
ти и наличието на необходимите съоръжения и сред-
ства за гасене;
1.9.2. при наличие на отвори в хоризонтални и вер-
тикални прегради да ги уплътнят с подходящи негори-
ми материали;
1.9.3. да проверят изправността и състоянието на
ацетиленовия генератор, регулатора на газообразува-
нето, водния предпазител, горелката, резача, маркучи-
те, вентилите, бутилките с газ, редуктора, манометри-
те, електроженовия апарат, кабелите, ръкохватката,
заземяването, зануляването и др.; при наличие на не-
изправности в тях същите да бъдат отстранени;
1. 9.4. да не започват извършването на огневи рабо-
ти, ако не са спазени изискванията по т. 1.9.1—1.9.3.
1.10. По време на работа работниците, извършва-
щи огневи работи, са длъжни:
1.10.1. да не допускат попадане на искри, разтопен
метал и остатъци от електроди върху горими конст-
рукции и материали;
1.10.2. да следят и поддържат постоянно пълен с
вода водния предпазител до определеното ниво;
1.10.3. да наливат вода в предпазителя и да прове-
ряват нивото є само след спиране подаването на газ;
1.10.4. да предпазват маркучите и кабелите от ме-
ханично или химическо повреждане;
1.10.5. да не поставят нагрети поялници и горелки
върху или близо до горими материали;
1.10.6. при възникване на запалване или пожар не-
забавно да изключат подаването на газ или захранва-
нето на електроженовите и другите апарати и съоръ-
жения, да съобщят на РСПАБ и да започнат гасител-
ни действия с наличните противопожарни съоръже-
ния и средства.
1.11. След завършване на работа работниците, из-
вършващи огневи работи, са длъжни:
1.11.1. да изгасят горелката чрез прекратяване достъ-
па най-напред на горимия газ и след това на кислорода;
1.11.2. да изпуснат ацетилен от генератора, да из-
чистят касетките от кашата и да промият отделните
части на генератора с вода;
1.11.3. да приберат бутилките, генераторите, елек-
трозаваръчните и другите съоръжения на мястото,
определено за постоянното им съхраняване;
1.11.4. да уведомят ръководителя на огневите рабо-
ти за завършването им.
1.12. Преди извършване на огневи работи в резер-
воари, тръбопроводи, апарати и др., в които има или е
имало леснозапалими и горими течности, газове и
прахове, е необходимо: вместимостите да се изпразнят
и почистят; ако са под налягане, налягането да се по-
нижи до атмосферното; да се промият с гореща вода,
прегрята пара или воден разтвор на сода каустик, след
което да се подсушат и вентилират; да се направи ла-
бораторен анализ на въздушната среда, като пробите
се вземат от най-слабо проветряваните места в зависи-
мост от плътността на парите (газовете) спрямо възду-
ха. Данните от лабораторния анализ се отразяват в
протокол съгласно чл. 4.
1.13. Не се допуска извършване на огневи работи
без лабораторен анализ и осигурени условия за пожар-
на и взривна безопасност.
1.14. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите,
апаратите и др., на които ще се извършват огневи ра-
боти, се изключват или изолират от комуникациите
със заглушки. Всички люкове, контролни и други от-
вори на заваряваните резервоари, съдове и др. по вре-
ме на огневи работи трябва да са отворени и в тях да се
поддържа постоянна вентилация.
1.15. Времето на поставянето и отстраняването на
заглушките се отразява в съответния дневник.
1.16. След приключване на работа ръководителят и
изпълнителят на огневите работи са длъжни да прове-
рят работните места за осигуряване на пожарната бе-
зопасност, като се обърне внимание на района около и
под мястото на огневите работи. Резултатите от про-
верката се регистрират в акта по чл. 101, ал. 1.
1.17. Огневи работи, които се извършват на места,
определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5, се наблюда-
ват в продължение на 3—5 часа след приключването
им. Лицето, извършващо наблюдението, се назначава
от издалия акта или от ръководителя на огневите рабо-
ти срещу подпис, като неговото име се вписва в т. 7,
буква “в” или “г” от приложение № 3.
1.18. Повторно започване на работа се допуска след
пълно възстановяване на условията за безопасност.
1.19. Огневите работи незабавно се преустановяват
при настъпване на изменения в условията за пожарна
безопасност, като: поява на взривоопасни пари или га-
зове, спиране на вентилацията, повреди в заваръчните
машини, агрегати, съоръжения и др.
1.20. При временно прекъсване на огневите работи
ръководителят и изпълнителят на работите са длъжни
да изключат подаването на газ или захранването на
електроженовите апарати, да направят внимателен
оглед на района около и под мястото на извършването
им и да осигурят наблюдение по време на почивката.
2. Изисквания за устройване на работното място
при работа със съоръжения за извършване на газозава-
ръчни дейности
2.1. Стационарните и преносимите ацетиленови
генератори от всички видове се ползват, при условие
че са регистрирани и технически освидетелствани по
реда на ПБТЗРМ.
2.2. Устройването на стационарните и преносими-
те генератори на открито или в самостоятелни, приго-
дени за целта помещения, се извършва в зависимост от
тяхната категория, налягане и производителност съг-
ласно действащите норми за пожарна безопасност.
2.2.1. Преносимите и возимите ацетиленови генера-
тори се устройват на разстояние не по-малко от 10 m до:
а) местата на заваръчни работи;