Държавен вестник, бр. 27, 2015 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  27
д) оценка на потенциала на възможни-
те енергийните източници в сградата, в т.ч. 
възобновяеми;
е) заключение за съответствие с нормите за 
енергийна ефективност съгласно наредбата и 
за нормативната допустимост за разработване 
на инвестиционния проект на следващи фази 
въз основа на идеен проект в контекста на  
изискванията за енергийна ефективност;
2. на фаза технически и работен проект:
а) описание на сградата, включващо пред-
назначение, местонахождение, ориентация, ре-
жими на обитаване, общи геометрични харак-
теристики, в т.ч. отопляема/охлаждана площ и 
обем на сградата, геометрични и топлофизич-
ни характеристики на ограждащите конструк-
ции, систематизирани по видове и по небесна 
ориентация;
б) данни за характерни параметри на външ-
ния въздух и параметри на вътрешния климат 
в зависимост от категорията на топлинната 
среда и режимите на обитаване на сградата;
в) зони на сградата (отоплявани и/или ох-
лаждани) с режимите им на обитаване, опре-
делени по критериите в т. 3.1.2.1 на приложе-
ние № 3;
г) проектно допускане/условия за средно- 
претеглен брой на обитателите (в т.ч. и потен-
циалните посетители), определен като едно-
временно дневно присъствие;
д) систематизирано описание на източни-
ците на топлинни печалби в сградата/зоните 
по функционални групи и заложените за тях 
проектни условия за режими на работа и едно-
временни мощности;
е) съставяне на енергиен баланс на сграда-
та по системи, разходващи енергия (отопление, 
вентилация, охлаждане, осветление, горещо 
водоснабдяване, уреди);
ж) оценка на потенциала и на ефектив-
ността на избраните енергийни източници за 
сградата, в т.ч. възобновяеми; при проектира-
не на нови сгради възобновяемите източници 
на енергия се анализират за доказване на тех-
ническите възможности за използването им в 
сградата и за икономическата целесъобразност 
на инвестиция в този вид източници; 
з) изчисляване на специфичния годишен 
разход на енергия по потребна и по първична 
енергия; представяне на разхода на потребна 
енергия по компоненти на топлинния и енер-
гиен баланс; определяне на класа на енерго-
потребление на сградата по първична енергия 
и доказване изпълнението на нормативното  
изискване за съответната сграда по приложи-
мата скала на енергопотребление.
(2) При изготвяне на инвестиционни про-
екти за нови сгради възможностите за използ-
ване на енергията от възобновяеми източници 
се анализират в част „Енергийна ефективност“, 
а за съществуващи сгради – в обследването за 
енергийна ефективност.“
§ 18. Член 27а се изменя така:
„Чл. 27а. (1) Оценката за съответствие на 
инвестиционен проект на сграда с изискването 
за енергийна ефективност по чл. 169, ал. 1, т. 6 
ЗУТ е систематична проверка за съответствие 
на изчисленията в част „Енергийна ефектив-
ност“ с приложимите изисквания на норма-
тивните актове за енергийна ефективност и с 
техническите спецификации.
(2) Оценката за съответствие по ал. 1 
включва:
1. проверка на обхвата, съдържанието и 
съответствието на направените изчисления в 
част „Енергийна ефективност“;
2. постигнатата съгласуваност между про-
ектните части по отношение на техническите 
параметри, влияещи върху разхода на енергия 
в сградата и неговото оптимизиране;
3. наличието в част „Енергийна ефектив-
ност“ на всички параметри, изискващи се за 
издаването на сертификат за проектни енер-
гийни характеристики преди въвеждането на 
сградата в експлоатация.
(3) Идейните проекти, както и проектите, 
за които не се изисква разработване на само- 
стоятелна част „Енергийна ефективност“, не 
подлежат на оценка за съответствие с изисква-
нето за енергийна ефективност. 
(4) Проектите на сградите се оценяват за 
съответствие с изискването за енергийна ефек-
тивност на фаза технически или работен про-
ект, когато имат изготвена самостоятелна част 
„Енергийна ефективност“. Оценката за съот-
ветствие се оформя във вид на самостоятелен 
доклад, който се подпечатва с печата на юри-
дическото лице, изпълнител на оценката, и се 
подписва от управителя и от консултантите по 
енергийна ефективност в състава на изпълни-
теля, които са извършили оценката.“
§ 19. Създават се чл. 29 – 35:
„Чл. 29. Параметрите на системите за опол-
зотворяване на слънчева енергия за битово го-
рещо водоснабдяване се определят по метода 
съгласно приложение № 11.
Чл. 30. Когато генераторът на топлина или 
студ (в системите за отопление, охлаждане и 
вентилация, както и при загряване на вода за 
битови нужди) е термопомпа, при определяне 
на брутната потребна енергия като коефициент 
на полезно действие се използва сезонният ко-
ефициент на трансформация на термопомпата.
Чл. 31. За да се счита произведената енер-
гия от термопомпи за енергия от възобновя-
еми източници при крайното потребление на 
енергия, минималната стойност на средната 
сезонна ефективност на термопомпите с елек-
трически задвижвани компресори в режим на 
„отопление“ е не по-малка от SPFmin=3,5. 
Чл. 32. В случаите, когато термопомпите 
използват термична енергия (директно или от 
изгаряне на горива), за да се счита произве-
дената енергия от тях за енергия от възобно-