Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 59

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
2. измерване дебелината на стените, дефек-
тоскопия на метала и заварките и определяне
остатъчния ресурс на метала—веднъж на 3 го-
дини.
Чл. 692. Пределно допустимите корозионни
износвания на топлинните акумулатори са:
1. за дъната— 50 % от проектната дебелина;
2. за носещата конструкция и краищата на
дъната— 30 %;
3. за долната половина на стените—20 %,
независимо от площта на износване.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
УРЕДБИ И СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
И ВЕНТИЛАЦИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 693. (1) С тази глава се определят изис-
кванията за техническа експлоатация на систе-
мите за отопление и вентилация, използващи
за топлоносител гореща вода.
(2) Допуска се използването и на други топ-
лоносители в системите за отопление и венти-
лация, в т.ч. и електроенергия при технико-
икономическа обосновка.
Чл. 694. За източник на топлинна енергия
в системите максимално се използва вторич-
ната топлина от технологичните енергийни
уредби.
Чл. 695. Отклоненията на средноденонощ-
ната температура на водата, постъпваща в сис-
темите за отопление, вентилация, кондицио-
ниране и горещо водоснабдяване, са в грани-
ците на ± 3 % от температурния график за да-
дения район.
Чл. 696. При експлоатацията на системи за
отопление, вентилация и горещо водоснабдя-
ване часовата загуба на топлоносителя не пре-
вишава 0,25 % от обема на водата в системата,
включваща и водата в разклонителната тръбо-
проводна мрежа.
Чл. 697. Промивка с водопроводна или тех-
ническа вода на системата се извършва ежегод-
но след завършване на отоплителния сезон и
след монтаж и основни ремонти на тръбите.
Чл. 698. За защита от вътрешна корозия
системата се поддържа постоянно запълнена
с деаерирана химически очистена вода или
кондензат.
Чл. 699. Изпитванията за плътност на сис-
темата с гореща вода се извършват ежегодно
след завършване на отоплителния сезон и пре-
ди въвеждането в експлоатация, след извърше-
ните ремонти при следните налягания:
1. елеваторни възли и водоподгреватели—
1 МРа;
2. системи с чугунени отоплителни тела, сто-
манени щамповани радиатори и системи с па-
нелно и конвекторно отопление—2 МРа;
3. за системи за горещо водоснабдяване—
работното налягане в системата +0,5 МРа;
4. за калорифери от системите за отопление
и вентилация—по данни на производителя.
Чл. 700. Системите за отопление, работещи
с пара, се изпитват съгласно нормативните изис-
квания за технически надзор.
Чл. 701. През зимния период при отрицател-
ни температури на външния въздух в случай на
прекратяване циркулацията на водата система-
та се дренира.
Раздел II
Абонатни станции
Чл. 702. Абонатната станция в предприятия/
организации, които имат собствени източници
на топлина, може да бъде изградена в котелния
цех или в отделно помещение. Едно предприя-
тие/организация може да има няколко цехови
абонатни станции.
Чл. 703. Всички абонатни станции се нами-
рат под контрола на енергетика.
Чл. 704. Абонатната станция се обзавежда със:
1. принципни схеми на парните и водните
мрежи;
2. схема за събиране и връщане на конден-
зата;
3. инструкция за обслужване;
4. норми за разход на топлоносител, вкл. и за
връщания кондензат;
5. режимни графици.
Чл. 705. (1) Спирателната и регулиращата
арматура в абонатната станция са номерирани
в съответствие със схемата на станцията.
(2) Регулиращата арматура се оборудва с
указател на отварянето, а спирателната арма-
тура—с указател “отворено” и “затворено”.
Чл. 706. Тръбопроводите и резервоарите за
кондензат се боядисват с цветове, съответства-
щи на изискванията на действащата техничес-
ка нормативна уредба.
Чл. 707. Абонатната станция е съоръжена със:
 1. спирателна арматура на подаващите и
връщащите тръбопроводи за мрежова вода и на
тръбопроводите за пара и кондензат;
 2. устройства за изпускане на въздух—в
най-високите точки на водната мрежа, а за
източване на кондензата—в най-ниските точ-
ки на паропроводите, и дренажи за изпразва-
не на системите;
 3. регистриращи, самопишещи уреди за из-
мерване на налягането, температурата и разхо-
да на гореща вода в подаващите и връщащите
тръбопроводи и кондензопроводи;
 4. водомер на байпаса на основния шибър на
захранващия или на връщащия топлопровод—
за контрол на плътността на водната мрежа;
 5. показващи уреди за измерване на наля-
гането—до спирателната арматура на подава-
щите и на връщащите тръбопроводи, на всеки