Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 89

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  89  
ние, най-малко равно на изискваното за защита 
при дефект, трябва да бъде положен до точката, 
където защитният заземителен проводник има 
напречно сечение не по-малко от 10 mm2 Cu 
или 16 mm2 Al.
3.8. Разполагане на защитните проводници
Когато за целите на защитата срещу пораже-
ния от електрически ток се използват апарати 
за защита срещу свръхтокове, защитният про-
водник трябва да е елемент от електрическата 
инсталация на линейните проводници или да 
е разположен в непосредствена близост до тях.
4. Проводници за защитно изравняване на 
потенциалите
4.1. Проводници за защитно изравняване на 
потенциалите за присъединяване към главната 
заземителна клема (шина)
4.1.1. Проводниците за защитно изравняване 
на потенциалите за присъединяване към главна-
та заземителна клема трябва да имат напречно 
сечение не по-малко от половината напречно 
сечение на най-големия защитен заземителен 
проводник в уредбата, но най-малко равно на:
– 6 mm2 мед, или
– 16 mm2 алуминий, или
– 50 mm2 стомана.
4.1.2. Напречното сечение на проводниците 
за защитно изравняване на потенциалите за 
присъединяване към главната заземителна клема 
не трябва да превишава 25 mm2 Cu или еквива-
лентно напречно сечение за други материали.
4.2. Проводници за допълнително свързване 
за защитно изравняване на потенциалите
4.2.1. Проводниците за допълнително свърз-
ване за защитно изравняване на потенциалите, 
свързващи две достъпни токопроводими части, 
трябва да имат проводимост, най-малко равна 
на минималната проводимост на защитните 
проводници, свързани към тези достъпни то-
копроводими части.
4.2.2. Проводниците за допълнително свърз-
ване за защитно изравняване на потенциалите, 
свързващи достъпни токопроводими части към 
непринадлежаща на уредбата токопроводима част 
(странична токопроводима част), трябва да имат 
проводимост не по-малка от тази на половината 
от напречното сечение на съответния защитен 
проводник.
4.2.3. Минималното напречно сечение на 
проводниците на защитно изравняване на по-
тенциалите за допълнително свързване за израв-
няване на потенциалите и на проводниците за 
свързване за изравняване на потенциалите между 
две непринадлежащи на уредбата токопроводими 
части (странични токопроводими части) трябва 
да е съгласно т. 3.1.3.
5. Метод за определяне на коефициента k 
по т. 3.1.2
5.1. Коефициентът k се определя от формулата:
,
където:
Qc е обемният топлинен капацитет на мате-
риала на проводника (J/K mm3) при 20 °C;
β – реципрочната стойност на температурния 
коефициент на съпротивлението при 0 °C за 
проводника (°C);
ρ20 – специфичното съпротивление на мате-
риала на проводника при 20 °C (Ωmm);
θi – началната температура на проводника 
(°C);
θf – крайната температура на проводника (°C).
Стойности на използваните във формулата 
параметри за различни материали са дадени в 
таблица П7.3.
Таблица П7.3
Стойности на параметри за различни материали
Материал
βa
°C
Qc
а
J/°Cmm3
ρ20
a
Ωmm
Мед
Алуминий
Стомана
234,5
228,0
202,0
3,45 × 10 –3
2,50 × 10 –3
3,80 × 10 –3
17,241 × 10 –6
28,264 × 10 –6
138,00 × 10 –6
226
148
78
a Стойностите са по IEC 60949.
5.2. Стойности на коефициента k за различни случаи са дадени в таблици от П7.4 до П7.8.
Таблица П7.4
Стойности на коефициента k за изолирани защитни проводници, които не са включени в кабели и 
не са групирани с други кабели
Изолация на проводника
Температура °C
Материал на проводника
Мед
Алуминий
Стомана
Начална
Крайна
Стойности на k
70 °C термопластична (PVC)
30
160/140a
143/133a
95/88a
52/49a
90 °C термопластична (PVC)
30
160/140a
143/133a
95/88a
52/49a