Държавен вестник, бр. 31, 2014 г., стр. 63

БРОЙ  31	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
а) декларация за наличие на комплектуван 
и обучен експлоатационен персонал или склю­
чен договор за обслужване, експлоатационни 
инструкции, оперативни схеми и техническа 
документация, необходими за нормална екс­
плоатация;
б) екзекутивни чертежи, протоколи от 
изпитвания, характеристики и настройки на 
съоръженията, свързани със сигурната и без­
аварийна работа на електрическата мрежа, в 
обем, съгласуван между двете страни;
2. възложителят съвместно с упълномощени 
представители на съответния мрежови опера­
тор проверяват изправността на средствата за 
връзка с оператора на мрежата, автоматичните 
системи за пожарни сигнализации и пожаро­
гасене и аварийното осветление;
3. съответният мрежови оператор предоставя 
на възложителя в писмена форма информация 
за конфигурацията и техническите параметри 
на електрическата мрежа в района на присъ­
единяваната електрическа уредба и списък на 
собствения си оперативен персонал, чрез който 
ще се осъществява оперативната дейност.
Чл. 26. (1) Клиентът поставя под напрежение 
инсталациите си след границата на собственост 
при спазване на техническите изисквания за 
сигурност, качество на електрическата енергия 
и безопасност.
(2) Клиентът носи отговорност за вреди, 
причинени на съответния мрежови опера­
тор от неизправност или необезопасяване на 
собствените си електрически уредби, мрежи 
и инсталации.
Чл. 27. (1) Съответният мрежови оператор 
може да използва съоръженията си, чрез които 
е присъединил обект на един клиент, за присъ­
единяване на обект на друг клиент, когато не 
се нарушават договорените мощности.
(2) Съответният мрежови оператор може 
да разширява електрическата мрежа високо 
и средно напрежение, като изгражда за своя 
сметка нови части от мрежата, от уредби – соб­
ственост на клиента, по реда на ЗЕ.
Раздел VII
Граница на собственост на електрическите 
съоръжения
Чл. 28. Границата на собственост между 
електрическите съоръжения на съответния 
мрежови оператор и тези на клиента се оп­
ределя от:
1. начина на присъединяване; и
2. вида на съоръженията за присъединяване.
Чл. 29. (1) Когато електрическата енергия 
се доставя на клиента от съоръжения на опе­
ратора на разпределителната мрежа на ниво 
ниско напрежение, границата на собственост е 
изходящите клеми на средствата за търговско 
измерване или изходящите клеми на разполо­
жените непосредствено след тях предпазители 
или прекъсвачи.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за тър­
говско измерване, управляващите тарифите и 
други спомагателни устройства се монтират в 
самостоятелни табла или шкафове, наричани 
по-нататък „електромерни табла“.
(3) В отделна секция на електромерните табла 
съгласувано с оператора на разпределителна­
та мрежа могат да се поставят спомагателни 
и свързани с повишаване на сигурността на 
електроснабдяването и със защитата от пре­
напрежения устройства.
(4) Електромерните табла се доставят и 
монтират от и за сметка на оператора на 
разпределителната мрежа. Клиентът заплаща 
на предприятието цената на допълнителната 
секция.
(5) Електромерните табла се монтират до 
или на границата на имота на клиента на 
място, определено от оператора на разпреде­
лителната мрежа.
(6) Операторът на разпределителната мре­
жа може да монтира електромерните табла 
и захранващите им електропроводни линии 
в жилищни сгради, етажна собственост, на 
определено от него място в общите части на 
сградата.
(7) Операторът на разпределителната мре­
жа може да монтира електромерни табла и 
захранващите им електропроводни линии на 
фасадите на сградите на клиентите.
(8) Електромерните табла, без съоръженията 
в отделната секция по ал. 3, са собственост на 
оператора на разпределителната мрежа и се 
поддържат от и за негова сметка.
(9) Съоръженията в отделната секция по 
ал. 3 са собственост на клиента и се поддържат 
за негова сметка.
Чл. 30. (1) При присъединяване на електро­
провод, собственост на съответния мрежови 
оператор, към електрическа уредба на клиент 
границата на собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелни­
те накрайници към уредбата – при кабелен 
електропровод;
2. клемите за присъединяване на провод­
ниците на електропровода към проходните 
изолатори за преминаване през външните стени 
на уредбата – при въздушен електропровод и 
закрита уредба;
3. клемите за присъединяване на провод­
ниците към съоръженията на уредбата – при 
въздушен електропровод и открита уредба.
(2) При присъединяване на електропровод, 
собственост на клиент, към въздушен елек­
тропровод на съответния мрежови оператор 
границата на собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните 
накрайници – при кабелен електропровод;
2. клемите за присъединяване на проводни­
ците – при въздушен електропровод.
(3) Алинея 1 се прилага и когато електро­
провод, собственост на клиент, се присъеди­