Държавен вестник, бр. 80, 2013 г., стр. 67

БРОЙ  80	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
б) вертикални газоотвеждащи кладенци и/
или хоризонтални газоотвеждащи кладенци 
(траншеи);
в) контролни шахти;
г) газоотвеждащи тръби.
5.3. Газоотвеждащата система на депата се 
изгражда от материали, които отговарят на 
изискванията за безопасност и устойчивост 
срещу физичните, химичните и биологичните 
въздействия на отделяните газови емисии от 
отпадъчното тяло.
5.4. Вертикалните и хоризонталните газо­
отвеждащи кладенци удовлетворяват следните 
изисквания:
а) изграждат се успоредно с депонирането 
на отпадъците след първия работен хоризонт;
б) предвиждат се през разстояние от 50 m 
до 100 m, като за вертикалните газоотвеждащи 
кладенци разстоянието се изчислява посредством 
радиуса на влияние, при отчитане максималната 
мощност на отпадъчното тяло и ефективната 
дълбочина на газовия кладенец.
5.5. След измерване на количеството на уло­
вените газови емисии те се отвеждат до инстала­
ция за тяхното оползотворяване или изгаряне в 
съоръжение за термично третиране посредством 
система от хоризонтални и вертикални газоот­
веждащи тръби. В мястото на тяхното свързване 
се предвиждат контролни шахти с цел осъщест­
вяване на ревизия на газоотвеждащата система.
5.6. В проекта на депото задължително се 
предвижда анализатор на биогаз за определяне 
на количеството на газовите емисии и съоръ­
жение за изгаряне в съоръжение за термично 
третиране или инсталация за оползотворяване 
на газовите емисии.
5.7. При повърхностно запечатване на същест­
вуващи депа за неопасни отпадъци, на които са 
депонирани биоразградими отпадъци, се допуска 
отвеждане на газови емисии от тялото на депото 
в атмосферния въздух, при условие че с проекта 
за изграждане на горния изолиращ екран на 
депото се докаже, че газовите емисии от депото:
а) са незначителни и тяхното оползотворяване 
или изгаряне в съоръжение за термично трети­
ране е икономически нецелесъобразно;
б) не водят до риск за живота и здравето на 
хората и до риск или увреждане на околната среда.
5.7.1. Отвеждането на газовите емисии от 
тялото на депото в атмосферния въздух се из­
вършва посредством газоотвеждаща система, 
включваща:
а) газов дренаж съгласно изискванията на 
т. 4.8, 4.9 и 4.10;
б) вертикални газоотвеждащи кладенци, 
снабдени със сорбционна филтърна система от 
активен въглен или биофилтър.
Раздел 6. Осигуряване на стабилност на от­
падъчното тяло на депото
6.1. За осигуряване стабилност на отпадъч­
ното тяло за всяко конкретно депо се изследва 
балансът на отпадъците и се определя техноло­
гията за тяхното депониране. Разполагането на 
отпадъците в депото трябва да се организира 
така, че да се осигури стабилност на отпадъчната 
маса и свързаните с нея масиви, за да се избегне 
образуването на свличания.
6.2. За осигуряване на вътрешна стабилност 
на отпадъчното тяло отпадъците с ниски якостни 
и деформационни характеристики се депонират 
на безопасно разстояние от проектната повърх­
ност на депото, което осигурява недопускане на 
допълнителни напрежения в екраните на депото 
вследствие на диференциални слягания извън 
допустимите граници на напреженията.
6.3. За осигуряване на вътрешна стабилност 
на отпадъчното тяло към периферията му (отко­
сите) се насочват отпадъци с по-високи якостни 
и деформационни характеристики, с което се 
осигурява предизвикване на начални и странич­
ни деформации в долната част и слягания – в 
горната част на откосите.
6.4. За депата се съставят специализирани 
(работни) карти, регистри и информацион­
ни системи за състоянието на изграждане и 
окончателното местоположение и оформяне на 
отпадъчното тяло по реда и при условията на 
глава четвърта „Специализирани карти, регис­
три и информационни системи. Допълнителни 
кадастрални данни“ от Закона за кадастъра и 
имотния регистър.
Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2, т. 3, чл. 11, ал. 1, чл. 12, 
чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 4, чл. 40, 
ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2
ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА 
ДЕПАТА
Раздел 1. Общи изисквания
1.1. Целта на плана за контрол и мониторинг 
на депата е да осигури минималните изисквания 
за мониторинг, които трябва да се провеждат, 
за да се провери, че:
а) отпадъците са били приети за депониране 
в съответствие с критериите, предвидени за 
съответния клас депо;
б) процесите в рамките на депото протичат 
в съответствие с очакванията;
в) системите за защита на околната среда 
функционират в съответствие с предназначе­
нието им;
г) се изпълняват условията в разрешението 
за извършване на дейности с отпадъци или 
комплексното разрешително.
1.2. Планът за контрол и мониторинг на депата 
по чл. 40, ал. 1, т. 1 се осъществява:
а) в процеса на експлоатацията на депото;
б) след закриването на депото.
1.2.1. Мониторингът включва минималните 
изисквания, необходими за наблюдение и кон­
трол при депониране на отпадъка в съответ­
ствие с изискванията на проекта, включително 
за осигуряване опазването на компонентите на 
околната среда чрез долния и горния изолиращ 
екран и газоотвеждащата система в случаите, 
когато такава се предвижда.