Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 51

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51  
(2) За целите на проектирането, за оценя­
ването на съответствието на инвестиционните 
проекти със същественото изискване за енер­
гийна ефективност и при енергийното обслед­
ване на сградите стойностите на коефициенти­
те по ал. 1 се доказват от производителя или 
вносителя на конструкцията (остъкляването) 
с декларация за съответствие от изпитване 
на типа за доказване на съответствието на 
продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС  EN 
ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко 
следната информация за:
1. коефициента на топлопреминаване на 
сглобения образец (Uw) в W/m2K;
2. коефициента на топлопреминаване на 
остъкляването (Ug) в W/m2K;
3. коефициента на топлопреминаване на 
рамката (Uf) в W/m2K;
4. коефициента на енергопреминаване на 
остъкляването (g);
5. радиационните характеристики – сте­
пен на светлопропускливост и спектрална 
характеристика;
6. въздухопропускливостта на образеца;
7. водонепропускливостта;
8. защитата от шум.
(3) При проектирането на сгради, за които 
към външните им прозорци, балконските врати 
и покривните прозорци за звукоизолация (с 
индекс на звукоизолация Rw, R ≥ 40 dB съгласно 
БДС EN ISO 717-1) има повишени изисквания 
по отношение на огнеустойчивостта (пожароус­
тойчивостта), механичната устойчивост и др., 
в декларацията за съответствие от изпитването 
на типа по ал. 2 се посочва информация и 
за други характеристики на продукта, като 
степен на обща енергийна загуба, устойчивост 
на вятър – изпитно налягане, устойчивост на 
вятър – огъване на рамката, устойчивост на 
натоварване от сняг, поведение при горене, 
устойчивост на огън отвън, товароносимост 
на обезопасителните устройства – прагова 
стойност, и др.
Чл. 13. (1) Референтните стойности на 
коефициентите на топлопреминаване на 
видовете прозорци, остъклени врати и вит­
рини се отнасят за сглобен строителен еле­
мент – прозоречна система, съставляваща 
съвкупност от отделните є конструктивни 
елементи: остъкление, рамки, фризове, уп­
лътнение, обков и др.
(2) Стойностите по ал. 1 не се отнасят за 
неотопляеми остъклени балкони, както и за 
покрити входове, неотопляеми гаражи, оран­
жерии и др., прилепени до сгради.
Чл. 14. При определяне на показателите 
по чл. 4, ал. 1 кратността на въздухообмена 
(n) на вътрешния с външния въздух се при­
ема не по-голяма от 0,7 h-1. При предвидени 
други условия кратността на въздухообмена 
се изчислява в съответствие с изискванията 
на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за 
енергетиката.
Чл. 15. За нови сгради, при които със 
заданието за проектиране се предвиждат 
вентилационни и климатични инсталации, 
както и за съществуващи сгради, в които са 
изградени такива инсталации, при определяне 
на показателите по чл. 4 се включва и оценка 
на ефекта от оползотворяване на топлината 
от отработения въздух.
Чл. 16. Допуска се при жилищни сгради с 
отоплявана/охлаждана площ до 100 m2 да не 
се изчисляват показателите по чл. 4, ал. 1, 
ако стойността на обобщения коефициент 
на топлопреминаване на ограждащите кон­
струкции по чл. 26, ал. 2 е не по-голяма от 
референтната му стойност.
Чл. 17. Проверката за влагоизолация на 
ограждащите конструкции и елементи на 
отопляеми помещения с относителна влаж­
ност на въздуха под 70 % се извършва при 
спазване изискванията на наредбата.“
§ 11. В чл. 18, ал. 1 думите „най-малко 
60 %“ се заменят с „под 70 %“.
§ 12. В чл. 23, ал. 1, т. 1 думите „клас 2“ 
се заменят с „клас 1“, а в т. 2 думите „клас 
3“ се заменят с „клас 2“.
§ 13. Членове 25, 26 и 27 се изменят така:
„Чл. 25. (1) Всеки инвестиционен проект 
на сграда, въз основа на който се издава 
разрешение за строеж по реда на Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), съдържа 
част „Енергийна ефективност“. 
(2) Инвестиционните проекти по ал. 1 за 
нови сгради с разгъната застроена площ над 
1000 m2 се разработват при спазване изисква­
нията на чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 26. (1) При проектирането на сгра­
ди, при оценяването на съответствието на 
инвестиционните проекти с изискванията 
за енергийна ефективност, за съставяне на 
енергийните паспорти на сградите, както 
и при сертифициране на сградите по ЗЕЕ, 
показателите за разход на енергия по чл. 4 
се изчисляват съгласно методиката в прило­
жение № 3.
(2) На фаза идеен проект се изчислява 
обобщен коефициент на топлопреминаване 
на ограждащата конструкция на сградата въз 
основа на топлофизичните характеристики на 
предвидените в проекта строителни продукти 
и материали. Обобщеният коефициент на топ­
лопреминаване на ограждащата конструкция 
на сградата се определя по формулата:
 
k
k
D
g
U
A
2
k
об
k
D
g
U
A
k
U A
H
H
H
H
U
,W / m K
A
A
A
A
A
+
+
+
=
=
+
+
+
∑
∑
	
(6),
където: