Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
Чл. 139. Разрешение за строеж за обектите
по чл. 127, т. 2, 3, 4 и 5 се издава въз основа на
одобрен технически проект.
Чл. 140. Проектите се съгласуват и одобря-
ват при условията и по реда на ЗУТ.
Чл. 141. (1) Вятърните генератори се разпо-
лагат на разстояние не по-малко от 500 m от
територията на най-близкото населено място.
(2) За съоръженията по ал. 1 се предвижда
ефективна изолация от шум, вибрации и ин-
фразвук при спазване изискванията на съответ-
ните нормативни актове.
Чл. 142. Фундаментите под съоръженията по
чл. 141, ал. 1 се проектират като фундаменти,
подложени на динамични натоварвания, в съ-
ответствие с изискванията на техническите
нормативни актове и на техническите специ-
фикации на производителя.
Чл. 143. Геотермални централи от тип А1 се
проектират при наличие на високотемперату-
рен топлоносител от тип Т1 и Т2.
Чл. 144. Геотермални централи от тип А2
се проектират както на високотемпературен,
така и на среднотемпературен топлоносител
предимно по индиректна (бинарна) схема—
Т1 и Т2.
Чл. 145. (1) Фотоволтаичните системи по
чл. 131, т. 3, букви “а” и “б” се състоят от след-
ните елементи:
1. фотоволтаичен генератор;
2. регулатор на заряда;
3. акумулаторна батерия;
4. регулатор на напрежението.
(2) За осигуряване на непрекъснатост на
захранването и на параметрите на захранващо-
то напрежение в съответствие с тези на елек-
троенергийната система към елементите по ал. 1
се предвиждат:
1. инвертор;
2. дизел-генератор, обезпечаващ енергийни-
те нужди и презареждането на акумулаторните
батерии.
(3) В райони с висок потенциал на вятъра
може да се инсталира вятърна турбина.
Чл. 146. (1) При проектиране на PV системи
се осигурява:
1. намаляване на загубите при различни па-
раметри на модулите на PV генератора;
2. максимално намаляване на засенчването;
3. по-високо напрежение в точката на мак-
симална енергия при +70 °C от минимално
допустимото напрежение на инвертора;
4. по-малко напрежение на празен ход при
—10 °C от максимално допустимото напреже-
ние на инвертора;
5. номинална входяща мощност на инверто-
ра в границите от 80 до 100 % от номиналната
мощност на PV генератора.
(2) За безопасната работа на инверторите се
осигуряват:
1. устройства за изключване на PV генерато-
ра от инвертора;
2. непрекъснат мониторинг на мрежовото
напрежение и честота;
3. автоматично изключване на изхода на
инвертора при работа в автономна мрежа.
Чл. 147. Системите за преобразуване на енер-
гията от биомаса се проектират съгласно тех-
ническите спецификации на производителя.
Г л а в а  п е т а
ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУ-
ВАНЕ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Класификация на обектите и съоръженията
Чл. 148. (1) Обектите за преобразуване, пре-
нос и разпределение на електрическа енергия
се класифицират, както следва:
1. електропроводни линии:
а) електропроводни линии за напрежение
до 35 kV;
б) кабелни линии с напрежение до 400 kV;
в) въздушни електропроводни линии с нап-
режение до 1000 V;
г) въздушни кабелни електропроводни ли-
нии с напрежение до 1000 V;
д) въздушни електропроводни линии с нап-
режение над 1000 V;
е) въздушни кабелни електропроводни ли-
нии с напрежение над 1000 V;
ж) въздушни електропроводни линии с нап-
режение над 1000 V с изолирани проводници;
2. разпределителни уредби:
а) за напрежение до 1000 V променлив ток и
до 1500 V постоянен ток;
б) закрити разпределителни уредби до 1000 V;
в) открити разпределителни уредби до 1000 V;
г) открити разпределителни уредби над 1000 V;
д) закрити разпределителни уредби над 1000 V;
е) електрически подстанции;
ж) трансформаторни постове за битови и
обществени нужди;
з) вътрешноцехови трансформаторни постове;
и) стълбови (мачтови) трансформаторни
постове;
к) преобразувателни подстанции и уредби;
3. спомагателни уредби:
а) акумулаторни;
б) компресорни;
в) маслено стопанство.
(2) За осигуряване на работата на обектите
по ал. 1 се предвиждат:
1. административно-битови сгради;
2. водоснабдителни и канализационни мре-
жи и съоръжения;
3. съоръжения за аварийно захранване и соб-
ствени нужди;
4. паркинги и огради за физическа охрана;
5. гаражи и работилници;
6. вътрешни пътища за обслужване и ремонт.
Раздел II
Обхват и съдържание на инвестиционните
проекти
Чл. 149. Инвестиционното проектиране се
извършва по реда на ЗУТ въз основа на задание
за проектиране.