Държавен вестник, бр. 6, 2005 г., стр. 17

Б Р О Й  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
области на мълниезащитните зони се опреде-
лят както при единични мълниеотводи със съ-
ответната височина, като размерите h01, h02, r01,
r02, rх1 и rх2 за двата типа зони се определят съг-
ласно чл. 48, ал. 2 и 3. Останалите размери на
зоните се определят по формулите:
r01 + r02
rc = ––––––ѕ ѕ ѕ ѕ
2
hc1 + hc2
hc = ––––––ѕ
(10),
2
hc—hx
rcx = rc ––––––ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ
hc
където hс1 и hс2 за двата типа мълниезащитни
зони се определят по формули (5)—(8).
(2) За два прътови мълниеотвода с различни
височини мълниезащитна зона тип А се проек-
тира при L І 3hmin, а мълниезащитна зона тип
Б—при L І 5hmin.
Фиг. 9. Мълниезащитна зона на два прътови мълниеот-
вода с различни височини до 150 m: L—разстояние меж-
ду мълниеотводите; h1 и h2—височини на мълниеотво-
дите; h01 и h02—височини на мълниезащитните конуси;
r01 и r02—радиуси на мълниезащитните конуси на нивото
на терена; rx1 и rx2—радиуси на мълниезащитните кону-
си на височина hx; hс—минимална височина на мълние-
защитната зона; rc—размер на мълниезащитната зона
на нивото на терена, съответстващ на hc; rcx—размер на
 мълниезащитната зона на височина hx
Чл. 51. Мълниезащитната зона на няколко
прътови мълниеотвода с равни височини се
определя за всеки два съседни мълниеотвода
(фиг. 10). За защита на единично съоръжение
или на група съоръжения с височина hх при
проектиране на мълниезащитна зона тип А или
Б rсх е по-голямо от нула за всеки два по два
мълниеотвода. За двата типа мълниезащитни
зони rсх се определя по формули (5)—(8).
Фиг. 10. Мълниезащитна зона на три прътови мълние-
отвода с равни височини до 150 m: L1, L2 и L3—разстоя-
ния между мълниеотводите; rcx1, rcx2 и rcx3—размери на
мълниезащитната зона на височина hx; r0—радиус на за-
щитния конус на нивото на терена; rx—радиус на мъл-
ниезащитната зона на височина hx
Чл. 52. (1) Мълниезащитната зона на едини-
чен мълниеотвод—хоризонтално разположено
въже на височина до 150 m, се определя съглас-
но фиг. 11. За стоманено въже със сечение от 35
до 50 mm2 може да се приеме, че при разстояние
между опорите до 120 m максималното му про-
висване е 2 m, а при разстояние между опорите
от 120 до 150 m—3 m.
Фиг. 11. Мълниезащитна зона на единично мълниеот-
водно въже на височина до 150 m: la—разстояние между
опорите; hоп—височина на опорите; h—отстояние на
въжето от терена в зоната на най-големия провес; h0—
височина на мълниезащитната зона; r0—размер на мъл-
ниезащитната зона на нивото на терена; rx—размер на
 мълниезащитната зона на височина hx
(2) Размерите на мълниезащитна зона тип А
за хоризонтално разположено въже се опреде-
лят по формулите:
h0 = 0,85 h
r0 = (1,35—0,0025 h).h
(11).
hx
rx = (1,35—0,0025 h) . (h—–––)
0,85
(3) Размерите на мълниезащитна зона тип Б
за хоризонтално разположено въже се опреде-
лят по формулите:
h0 = 0,92 h
r0 = 1,7 h
(12).
hx
rx = 1,7 (h—–––)
0,92
(4) При известни размери hx и rx за мълние-
защитна зона тип Б височината на единично
хоризонтално разположено въже се определя
по формулата:
rx + 1,85 hx
h = –––––––
(13).ѕ
1,7
Чл. 53. (1) Мълниезащитната зона на два
мълниеотвода—хоризонтално разположени
въжета на височина до 150 m, се определя съг-
ласно фиг.12. Размерите r0, h0 и rx за двата типа
мълниезащитни зони се определят по формули
(11)—(13).