Държавен вестник, бр. 87, 2019 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  87
Тип 
гориво
Топлинна 
мощност 
(MWth)
ПДСЕ за NOx (mg/m3)б
> 300
Нови инсталации: 100
Съществуващи инстала­
ции:
150 (общо)
Съществуващи инсталации 
в рафинерии и химически 
заводи:
450 (за използване като 
гориво на отпадъци от 
процесите на дестилация 
и преобразуване при ра­
финирането на суров нефт 
за собствена консумация в 
горивни инсталации и за 
използване като гориво с 
нетърговска цел на течни 
производствени остатъци) 
(< 500 MWth)
Приро­
ден газ
50 – 300
Нови инсталации: 100
Съществуващи инстала­
ции: 100
> 300
Нови инсталации: 100
Съществуващи инстала­
ции: 100
Д р у г и 
газооб­
р а з н и 
горива 
> 50
Нови инсталации: 200 
Съществуващи инстала­
ции: 300
a В частност ПДСЕ не се прилагат за:
• инсталации, в които продуктите от изгарянето 
се използват за директно нагряване, сушене или 
друга обработка на предмети или материали, 
• следгоривни инсталации, проектирани за пре­
чистване на отпадъчните газове от изгарянето, 
които не се експлоатират като самостоятелни 
горивни инсталации, 
• съоръжения за регенерация на катализатори 
за каталитичен крекинг, 
• съоръжения за преобразуване на сероводород 
в сяра, 
• реактори, използвани в химическата про­
мишленост, 
• коксови пещи, 
• каупери,
• регенерационни котли в рамките на инсталации 
за производство на целулозна каша,
• пещи за изгаряне на отпадъци, и 
• инсталации, при които енергията се получава 
от дизелови, бензинови или газови двигатели 
или чрез горивни турбини независимо от из­
ползваното гориво. 
б Референтното съдържание на О2 е 6 % за твърдо 
гориво и 3 % за течни и газообразни горива. 
7. Горивни турбини на сушата с номинална 
топлинна мощност, надвишаваща 50 MWth: 
ПДСЕ за NOx, изразени в mg/Nm3 (при ре­
ферентно съдържание на О2 от 15 %), следва 
да се прилагат за единична турбина; ПДСЕ 
в таблица 2 се отнасят само за натоварване 
над 70 %.
Таблица 2
Пределно допустими стойности за емисии на 
NOx от горивни турбини на сушата (вклю­
чително газови турбини с комбиниран ци­
къл – ГТКЦ)
Тип гориво
Топлинна 
мощност 
(MWth)
ПДСЕ за NOx
(mg/m3) a
Течни горива 
(леки и средни 
дестилати)
> 50
Нови инсталации: 50
Съществуващи ин­
сталации:
90 (общо)
200 (инсталации с 
период на експлоата­
ция, ненадвишаващ 
1500 часа годишно)
Природен газб > 50
Нови инсталации:
50 (общо)г
Съществуващи ин­
сталации:
50 (общо)в,г
150 (инсталации с 
период на експлоата­
ция, ненадвишаващ 
1500 часа годишно)
Други газове > 50
Нови инсталации: 50 
Съществуващи ин­
сталации:
120 (общо)
200 (инсталации с 
период на експлоата­
ция, ненадвишаващ 
1500 часа годишно)
a Газови турбини за извънредни ситуации, чийто 
период на експлоатация не надвишава 500 часа 
годишно, са изключени от тези пределно допус­
тими стойности.
б Природният газ е метан с естествен произход 
с не повече от 20 об. % инертни газове и други 
компоненти.
в 75 mg/Nm3 в следните случаи, при които капаци­
тетът на газовата турбина е определен по стандарт 
ISO за основен товар:
• газови турбини, използвани в комбинирана 
система за производство на топло- и електро­
енергия, с общ КПД над 75 %;
• газови турбини, използвани в инсталациите с 
комбиниран цикъл със среден общ годишен 
КПД по отношение на производството на 
електроенергия над 55 %;
• газови турбини за механични трансмисии.
г За единичните газови турбини, които не отговарят 
на никоя от горните категории, посочени в бележка 
под линия в), но чийто КПД превишава 35 %, оп­
ределен по стандарт ISO за основен товар, ПДСЕ 
за емисиите на NOx са 50 х η/35, като η е КПД на 
газовата турбина, изразен в проценти (определен 
по стандарт ISO за основен товар).