Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(12) На корабите по ал. 1 се осигуряват сред-
ства за предотвратяване задействането на спи-
рателни клапани по ал. 10 от неупълномоще-
ни лица.
(13) При всеки спирателен клапан на секци-
ята и в централния пост се осигурява маноме-
тър, указващ налягането в системата.
(14) Разпръсквателите по ал. 5 се изработ-
ват устойчиви на корозия при морски условия.
(15) В жилищните и сервизните помещения
разпръсквателите се задействат в температу-
рен обхват от 68 до 79 °C, освен в помещения
като сушилни, където могат да се очакват висо-
ки температури на околната среда, като работ-
ната температура може да се увеличи, но не с
повече от 30 °C над максималната температура
при тавана.
(16) На всеки индикаторен блок по ал. 5 се
поставя списък или план, показващ обхванати-
те помещения и разположението на зоната по
отношение на всяка секция.
(17) На корабите по ал. 1 се осигуряват под-
ходящи инструкции за изпитвания и поддръжка.
(18) Разпръсквателите се поставят нависоко
и на подходящо разстояние един от друг, за да
се поддържа средна интензивност на подаване
не по-малко от 5 l/m2 за минута за площа, об-
хваната от тях.
(19) Разпръсквателите се поставят колко-
то се може по-далеч от бимси или други пред-
мети, които биха могли да попречат на водни-
те струи, и в такива места, откъдето запали-
мите материали в помещението могат да се
обливат добре.
Чл. 156. (1) За водооросителната система на
корабите по чл. 155, ал. 1 се осигурява напорен
танк с вместимост, равна най-малко на два пъти
количеството заредена вода, посочено в ал. 10.
(2) Танкът по ал. 1 се осигурява с постоянен
запас от сладка вода, равен на количеството
вода, което би било подадено за една минута от
помпата по ал. 10.
(3) Танкът по ал. 1 се устройства така, че да
поддържа налягане на въздуха в него след из-
ползване на постояния запас сладка вода по ал. 2
не по-малко от работното налягане на разпръск-
вателя плюс налягането на воден стълб, изме-
рен от дъното на танка до най-високия разпръск-
вател в системата.
(4) За възстановяване на въздуха под наляга-
не и запаса от сладка вода в танка по ал. 1 се
осигуряват подходящи средства.
(5) За указване на нивото на водата в танка
по ал. 1 се осигурява нивомерно стъкло.
(6) За предотвратяване на навлизането на
морска вода в танка по ал. 1 се осигуряват сред-
ства.
(7) Танкът по ал. 1 се осигурява с ефективен
предпазен клапан и манометър.
(8) Спирателни клапани или кранове се оси-
гуряват на всяка връзка на измервателните
прибори.
(9) Помпа с независимо задвижване се осигу-
рява единствено с цел автоматично продължава-
не на подаването на вода от разпръсквателите.
(10) Помпата по ал. 9 се задейства автома-
тично при падане на налягането в системата,
преди постоянният запас от прясна вода в на-
порния танк по ал. 1 да е напълно изчерпан.
(11) Помпата по ал. 9 и тръбопроводите
поддържат необходимото налягане на нивото
на най-високия разпръсквател, за да се осигу-
ри непрекъснато подаване на вода, достатъч-
на за едновременното покриване на минимал-
на площ от 280 m2 при скоростта на подаване
по чл. 155, ал. 18.
(12) За новите кораби от класовете C и D с
дължина, по-малка от 40 m, и с обща защитена
площ, по-малка от 280 m2, ИА “МА” може да
определи съответната площ, необходима за ораз-
меряване на помпите и алтернативните захран-
ващи компоненти.
(13) От нагнетателната страна на помпата
по ал. 9 се монтира контролен клапан с къса
тръба с отворен край.
(14) Ефективното сечение на клапана и тръ-
бата по ал. 13 е достатъчно за осигуряване пода-
ването на необходимия дебит на помпата, дока-
то в системата се поддържа налягането по ал. 3.
(15) Кингстонът на помпата трябва, винаги
когато е възможно, да се разполага в помеще-
нието, в което е помпата, и се разполага така,
че когато корабът е в плаващо състояние, не се
налага прекъсване на захранването с морска
вода към помпата по каквато и да е причина,
освен за проверката или ремонта є.
(16) Водооросителната помпа по ал. 9 и тан-
кът по ал. 1 се разполагат на достатъчно голя-
мо разстояние от всяко машинно отделение и
не се поставят в помещение, за което се изисква
защита от водооросителната система.
Чл. 157. (1) На корабите по чл. 155, ал. 1 се
осигуряват не по-малко от два източника за
захранване с енергия на помпата с морска вода
и автоматичната пожароизвестителна система.
(2) Ако източниците за захранване на пом-
пата по ал. 1 са електрически, те са основен и
авариен източник на електрозахранване.
(3) Едното захранване за помпата по ал. 1 се
осигурява от главното разпределително табло,
а другото—от аварийното разпределително таб-
ло посредством отделни фидери, предназначе-
ни само за тази цел.
(4) Фидерите по ал. 3 се разполагат така, че
да не преминават през кухни, машинни и други
затворени помещения с висока пожароопасност,
с изключение на случаите, в които е необходи-
мо да се достигне до съответните разпредели-
телни табла, за да достигат до автоматичен
превключвател, разположен близо до водооро-
сителната помпа.
(5) Превключвателят по ал. 4 осигурява въз-
можност за подаване на енергия от главното
разпределително табло, докато оттам има зах-