Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 53

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
Таблица 5
Диаметър
Допустимо времетраене при прекъс-
на тръбите,
ване на водоподаването за отстраня-
mm
 ване на аварии по водопроводите (h)
при дълбочина на полагане на тръбите
до 2 m
повече от 2 m
До 400
8
12
От 400
до 1000
12
18
Над 1000
18
24
(2) В зависимост от вида на тръбите, особе-
ностите по трасето на водопровода, условията за
полагане на тръбите, наличието на път, транс-
порт и технически средства за отстраняване на
аварията се допуска времетраенето съгласно
табл. 5 да се увеличи, но с не по-повече от 20 %.
(3) При необходимост от дезинфекция на
водопровода след отстраняване на аварията
времетраенето може да се увеличи допълнител-
но с 12 h.
Чл. 136. На външните водопроводи се про-
ектира средство за измерване на водата преди
първото разклонение на водопроводната мре-
жа във водоснабдяваната територия.
Чл. 137. Водопроводните мрежи се проекти-
рат така, че да осигуряват:
1. снабдяване на всички потребители с вода
с необходимото количество и налягане;
2. непрекъснато подаване на вода както при
нормална работа, така и при повреда и ремонт
на отделни водопроводни участъци в зависимост
от категорията на водоснабдителната система;
3. довеждане на водата до потребителите по
най-подходящ технико-икономичен начин;
4. възможност за добро и лесно поддържане.
Чл. 138. (1) Водопроводните мрежи се про-
ектират сключени.
(2) Разклонени водопроводни мрежи се пред-
виждат при подаване на вода за производстве-
ни нужди, когато се допуска прекъсване на во-
доподаването за отстраняване на аварии.
Чл. 139. (1) Минималният диаметър на тръ-
бите на водопроводната мрежа в урбанизирани
територии с население над 100 000 жители е
100 mm, а за територии с население под 100 000
жители—80 mm.
(2) При водоснабдяване на малък брой пот-
ребители (до 30) и когато няма специални изис-
квания за пожарогасене, се използват тръби с
минимален диаметър 50 mm, при условие че
водопроводният клон се захранва само от една
страна и неговата дължина не надвишава 100 m.
Чл. 140. Водопроводните мрежи и съоръже-
ния се разполагат в урбанизираните територии
при спазване изискванията на Наредба № 8 от
1999 г. за правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в населени
места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).
Чл. 141. (1) Технологичните схеми на водоп-
роводните мрежи в урбанизирани територии се
проектират с главни водопроводни клонове,
образуващи пръстени, удължени по посока на
общото движение на водата, и с второстепенни
водопроводни клонове за всяка улица от уст-
ройствения план на населеното място.
(2) Не се допуска проектиране на главни
водопроводни клонове на крайни улици.
Чл. 142. (1) Сградните водопроводни откло-
нения се разполагат по възможност в права
линия и при най-малка дължина между водоп-
роводен клон от водопроводната мрежа и сгра-
дата така, че да са лесно достъпни за поддържа-
не и ремонт.
(2) Сградното водопроводно отклонение
включва водовземна част (водовземна скоба или
фасонна част), тротоарен спирателен кран и
водопроводни тръби.
(3) Диаметрите на сградните водопроводни
отклонения в зависимост от питейно-битовите
и пожарно-аварийните нужди, разполагането на
общия водомерно-арматурен възел и избора на
водомер се определят в съответствие с изисква-
нията при проектиране на сградни водопровод-
ни инсталации.
(4) Диаметърът на сградното водопроводно
отклонение за производствени сгради се опре-
деля съобразно потребностите от вода в съот-
ветствие с технологията на производство.
Чл. 143. (1) На водопроводната мрежа се
проектират спирателни кранове, изолиращи
отделни участъци от мрежата, в съответствие с
категорията на обезпеченост на водопроводна-
та система и изискванията на нормите за по-
жарна безопасност.
(2) При определяне на броя на спирателните
кранове и на разстоянието между тях се отчи-
тат плътността и интензивността на застроява-
не, нормите за пожарна безопасност, местона-
хождението на болници, училища, жилищни и
производствени сгради и други концентрирани
потребители.
(3) Спирателни кранове се проектират за-
дължително на всяко отклонение от главния
водопроводен клон.
(4) За всеки изолиран със спирателни крано-
ве участък от водопроводната мрежа се пред-
виждат необходимите средства за обезвъздуша-
ване, изпразване и дезинфекциране.
(5) За намаляване на риска от по-големи пов-
реди при спукване на водопровод се предвиждат
контролни спирателни кранове, които се задейс-
тват от средства за измерване на водното коли-
чество или от телеметрични контролни системи.
Чл. 144. (1) За осигуряване на необходимото
водно количество за пожарно-аварийни нужди
на всяко кръстовище за улици от I до IV клас в
урбанизираните територии се предвиждат по-
жарни хидранти. Когато разстоянието между
два съседни пожарни хидранта е по-голямо от
100 m, то се определя съгласно нормите за по-
жарна безопасност.
(2) При проектирането на пожарни хидран-
ти на външни или главни водопроводни клоно-
ве на отклонението за монтиране на пожарните
хидранти се предвиждат спирателни кранове.