Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 65

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
то се отбелязват от проектанта в заповедната
книга и се отразяват в екзекутивната докумен-
тация на обекта при условията и по реда на
чл. 175 ЗУТ.
Чл. 165. (1) Продуктите, предназначени за
влагане в обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на при-
роден газ, са с показатели и експлоатационни
характеристики, съответстващи на изисквани-
ята на чл. 169 ЗУТ, на тази наредба и на наред-
бата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
(2) Съответствието на продуктите с изиск-
ванията на наредбата се установява и докумен-
тира със:
1. маркировка за съответствие—декларация
за съответствие за съоръженията по ал. 1, и/
или указания за прилагане, за които има изда-
дени наредби по чл. 7 ЗТИП;
2. сертификати и удостоверения за качество
или копия от тях, когато няма издадени наред-
би по реда на чл. 7 ЗТИП.
Чл. 166. (1) Контролът по време на изпълне-
ние на строителството на обектите и съоръже-
нията за пренос, съхранение, разпределение и
доставка на природен газ се осъществява от:
1. лицето, упражняващо строителен надзор,
при условията на чл. 168 ЗУТ—за обектите,
които подлежат на строителен надзор;
2. техническия ръководител;
3. проектанта—в съответствие с договора за
авторски надзор;
4. другите контролни органи, определени със
закон да извършват контрол по време на из-
пълнение на строителството.
(2) В процеса на изграждане на обектите и
съоръженията за пренос, съхранение, разпре-
деление и доставка на природен газ и на отдел-
ни завършени етапи от строителството се из-
вършват проверки и изпитвания съгласно изис-
кванията на съответните нормативни актове и
технически спецификации за съответните ви-
дове строителни и монтажни работи.
Чл. 167. (1) Преди въвеждане в експлоата-
ция на обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на при-
роден газ се извършват необходимите огледи
и изпитвания за удостоверяване на съответс-
твието им с проекта и с правилата за изпълне-
ние съгласно изискванията на чл. 176 и 177
ЗУТ и на съответните нормативни актове за
контрол и приемане на строителните и мон-
тажните работи.
(2) Изпитванията на съоръженията с пови-
шена опасност в обектите и съоръженията за
пренос, съхранение, разпределение и доставка
на природен газ се извършват в съответствие с
изискванията на глава седма от наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 168. По време на изграждането на обек-
тите и съоръженията за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ се
осигуряват здравословни и безопасни условия
на труд при условията и по реда на Наредба № 2
от 2004 г. за минималните изисквания за здра-
вословни и безопасни условия на труд при из-
вършване на строителни и монтажни работи
(ДВ, бр. 37 от 2004 г.).
Чл. 169. Обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на приро-
ден газ се въвеждат в експлоатация при услови-
ята и по реда на глава единадесета от ЗУТ.
Чл. 170. Разрешаването на експлоатацията
на съоръженията с повишена опасност в обек-
тите и съоръженията за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ се
извършва в съответствие с изискванията на
глава десета от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Раздел II
Правила и нормативи при изграждане
на подземни газопроводи
Чл. 171. (1) Широчината на основата на из-
копа (траншеята) при изграждане на газопро-
водите се определя в зависимост от външния
диаметър на тръбата, както и от това, дали за
полагането на тръбите е необходимо да се вли-
за в изкопа, при осигуряване на необходимото
пространство за работа.
(2) Основата на изкопа се изпълнява с необ-
ходимата широчина и дълбочина така, че га-
зопроводът да е положен плътно по цялата му
дължина и напрежението в него да е разпреде-
лено възможно най-равномерно.
(3) При камениста основа изкопът се изпъл-
нява с 0,1 m по-дълбок, като основата се заменя
със слой без камъни. За тази цел може да се
използва пясък или ситен филц, който се насип-
ва с определена дебелина на слоя и се уплътнява.
(4) При наклонени терени се вграждат нап-
речни опори, за да се избегне отмиване на осно-
вата, и при необходимост се прави дренаж.
(5) При основа с ниска товароносимост и
високо съдържание на вода, както и при про-
менливи почвени слоеве с различна товароно-
симост, газопроводът се обезопасява, като се
вземат подходящи строителни мерки—напри-
мер основа от фин чакъл.
(6) При блатни и торфени почви с променливо
ниво на подземните води или под транспортни
участъци твърдите препятствия, които биха мог-
ли да попречат на плътното полагане на тръбите,
се отстраняват до необходимата дълбочина.
Чл. 172. (1) Преди полагането им в изкопа
тръбите и фасонните части се проверяват за
евентуални увреждания при транспортирането
и складирането.
(2) При изграждането на газопроводите се
спазват изискванията на съответните техничес-
ки спецификации и указания за монтаж на от-
делните елементи на газопровода.
Чл. 173. Обратното засипване на изкопите
се извършва, като газопроводът се покрива слой
след слой до около 0,3 m над външния диаметър
на тръбите с почва без камъни (с едрина най-
много 20 mm) и се уплътнява, след което изко-
път окончателно се засипва.