Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 43

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
Чл. 31. (1) При измерване на съпротивле­
нието на изолацията се отчита наличието 
на електронни градивни елементи в схемата. 
Напрежението на мегаомметъра трябва да 
съответства на най-ниското напрежение в 
съответната електрическа схема.
(2) Преди да започне измерването по ал. 1, 
електронните градивни елементи трябва да 
се отсъединяват, с изключение на тези, за 
които в инструкциите за монтаж и безопасна 
експлоатация на техните производители е 
указано, че отсъединяване не е необходимо.
Раздел V
Електромонтажни работи в пожароопасни и 
експлозивоопасни зони
Чл. 32. Изискванията на този раздел се 
прилагат при контрола на изпълнението на 
електромонтажни работи в пожароопасни 
и експлозивоопасни зони на електрически 
уредби с напрежение до 1000 V.
Чл. 33. Обект на контрола при извършване 
на електромонтажни работи в пожароопасни 
и експлозивоопасни зони на електрически 
уредби с напрежение до 1000 V са показателите 
по чл. 10, както и допълнителни показатели, 
ако такива са предвидени в проекта.
Чл. 34. Контролът се извършва след отстра­
няване на факторите, определящи пожарната 
и/или експлозивната опасност.
Раздел VІ
Заземители и заземителни уредби
Чл. 35. (1) Изискванията на този раздел 
се прилагат при контрола на изпълнението 
на електромонтажни работи на заземители 
и заземителни уредби на обектите за произ­
водство, пренос и разпределение на електри­
ческа енергия и на електрическите уредби и 
мрежи на потребителите с напрежение до и 
над 1000 V.
(2) Изискванията на този раздел се при­
лагат и при контрола на изпълнението на 
електромонтажни работи на заземители и 
заземителни уредби за мълниезащита при 
преки попадения на мълнии върху:
1. обекти за производство, пренос и раз­
пределение на електрическа енергия;
2. сгради, външни съоръжения и открити 
пространства.
Чл. 36. Обект на контрола при извършване 
на електромонтажни работи на заземители 
и заземителни уредби са съпротивлението 
спрямо земя и качеството на връзките между 
елементите на заземителната уредба.
Чл. 37. (1) При изграждането на заземител­
ни уредби за обекти за производство, пренос 
и разпределение на електрическа енергия и 
при изграждането на заземителни уредби за 
електрически уредби и мрежи на потребители­
те, както и при изграждането на заземителни 
уредби за тяхната мълниезащита, се осигурява 
съответствие на основните и на повторните 
заземители с изискванията на Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии, като се 
използват максимално наличните естествени 
заземители.
(2) При изграждането на заземителни уред­
би за целите на мълниезащитата при преки 
попадения върху сгради, външни съоръжения 
и открити пространства се осигурява съот­
ветствие с изискванията на Наредба № 4 от 
2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства (ДВ, 
бр. 6 от 2011 г.).
(3) Резултатите от измерванията и от из­
численията за внасяне на корекции и оценката 
за съответствие на съпротивлението на зазе­
мители и заземителни уредби се отразяват в 
протокол съобразно приложение № 3.
Г л а в а  т р е т а
КОНТРОЛ ПРИ ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕ­
МАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ЕЛЕКТРО-
МОНТАЖНИ РАБОТИ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 38. (1) Контролът при предаване и 
приемане на завършените електромонтажни 
работи се извършва така, че да се установи 
изпълнението на електромонтажните работи 
съобразно проекта, настройката на защитни­
те и регулиращите устройства и степента на 
готовност на машините, апаратите, съоръже­
нията и инсталациите за нормална работа. 
(2) За осъществяване на контрола при 
предаване и приемане на завършените елек­
тромонтажни работи изпълнителят предоставя 
всички необходими документи, като актове 
за скрити работи, за измерване на съпротив-
лението на заземителните уредби, за измер­
ване на съпротивлението на изолацията, за 
подсушаване на изолацията на машините, за 
анализите и изпитванията на трансформатор­
ното масло и др.
Чл. 39. Контролът при предаване и при­
емане на завършените електромонтажни 
работи включва:
1. запознаване с проекта и с изискванията 
в инструкциите за монтаж и безопасна екс­
плоатация на производителите на градивни 
елементи – машини, съоръжения и др.;
2. проверка за съответствие с проекта и 
преглед без подаване на напрежение по по­
стоянна схема;
3. единични изпитвания на отделни машини 
и съоръжения и създаване на предпоставки 
за започване на комплексни изпитвания и 
въвеждане на целия обект в експлоатация;
4. проверка с подаване на напрежение, 
когато има пълна готовност за захранване 
на обекта по постоянна схема;
5. комплексни изпитвания.