Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
(3) За предпазване от механични, химични и
други въздействия, както и поради естетични
съображения, в зависимост от предназначени-
ето и мястото на монтажа, върху изолацията се
полага защитно покритие, с характеристики,
определени с инвестиционния проект.
Раздел IV
Двутръбни вертикални отоплителни
инсталации
Чл. 242. (1) Двутръбни отоплителни инста-
лации с естествена или принудителна циркула-
ция с долно или горно разпределение се проек-
тират за всички видове сгради.
(2) Допуска се проектиране на двутръбни
отоплителни инсталации по попътна схема (Ти-
хелман), когато това е предвидено със задани-
ето за проектиране.
Чл. 243. (1) Изчислителната температура на
топлоносител вода на входа на инсталациите за
сгради с общо предназначение—жилищни, ад-
министративни, общественообслужващи и про-
изводствени, се приема в границите от 38 до
90 °С, а за детски заведения, лечебни заведения
за болнична помощ и сгради с повишени изис-
квания—до 80 °С.
(2) Изчислителната температура на инста-
лациите за сгради с централно топлоснабдя-
ване се съгласува с топлоснабдителното пред-
приятие.
(3) Температурната разлика между изчис-
лителните температури на входа и изхода на
инсталациите се приема в границите от 5 до
20 °С.
Чл. 244. Отоплителната инсталация се зо-
нира по височина с оглед устойчивостта на хид-
равличния режим и допустимите налягания за
елементите им. Оптималната височина на сгра-
дата за една зона на отоплителната инсталация
е не повече от 30 m.
Чл. 245. Не се допуска загубите на налягане
в отделните циркулационни кръгове да се раз-
личават с повече от 15 %.
Чл. 246. При инсталации с горно разпреде-
ление се отчита охлаждането на топлоноси-
теля в разпределителната мрежа и вертикал-
ните клонове.
Чл. 247. (1) При гравитационно отопление
максималното разстояние по хоризонтала меж-
ду котела (топлообменника) до най-отдалече-
ния вертикален клон е 60 m, като височината
между средата на котела или топлообменника
и височината на най-ниско разположените отоп-
лителни тела (hmin) е най-малко 3 m.
(2) За разстояния по хоризонтала до
20 m hmin е 2 m.
(3) За разстояния по хоризонтала от 20 до
60 m hmin се определя чрез линейна интер-
полация.
(4) За етажни отоплителни инсталации се
допуска котелът (топлообменникът) да се раз-
полага на същото ниво с отоплителните тела.
Раздел V
Комбинирани хоризонтални отоплителни
инсталации
Чл. 248. (1) Разпределителната и събирател-
ната тръбна инсталация и вертикалните клоно-
ве, захранващи апартаментните абонатни стан-
ции и/или разпределителните табла за хоризон-
талните кръгове на отделните етажи, се проек-
тират в съответствие с изискванията на раз-
дел III от тази глава.
(2) Хоризонталните кръгове между разпре-
делителното табло и отоплителните тела се про-
ектират по двутръбна или еднотръбна схема.
Чл. 249. Хоризонталната тръбна инсталация
се предвижда за скрит монтаж в предпазна гоф-
рирана тръба в подовата настилка или за мон-
таж в перваз.
Чл. 250. (1) Хоризонталните кръгове се обез-
въздушават през автоматични или ръчни обез-
въздушители, монтирани на отоплителните тела
съгласно указанията на производителите.
(2) Разпределителните табла се обезвъзду-
шават през автоматични обезвъздушители,
монтирани на разпределителния и събирател-
ния колектор.
Чл. 251. (1) Разпределителното табло се раз-
полага в шкафове с размери в зависимост от
броя на разклоненията и се комплектува със:
1. разпределителен и събирателен колектор;
2. автоматични обезвъздушителни вентили;
3. дренажни вентили;
4. спирателни вентили на входа и изхода.
(2) В сгради—етажна собственост, както и в
сгради с повече от един собственик на всяко
разпределително табло на връщащата линия се
монтира топломер със спирателна арматура
преди и след него.
Раздел VI
Лъчисти отоплителни инсталации
Чл. 252. Лъчистите отоплителни инсталации
с вградени отоплителни елементи и открити
лъчители се проектират в помещения на общес-
твенообслужващи и жилищни сгради, в които
няма чести и значителни колебания на топлин-
ния товар.
Чл. 253. Потребната топлина за отделно
помещение при оразмеряване на лъчистите
отоплителни инсталации се определя, като при
изчисляване на топлинните загуби не се отчи-
тат повърхностите на ограждащите елементи,
в които се предвижда вграждане на отоплител-
ни елементи. Топлинният източник се избира
въз основа на общо отдаваната топлина на от-
делните елементи.
Чл. 254. Системите за подово и таванно отоп-
ление и охлаждане се оразмеряват при спазва-
не изискванията за допустимите температури
на пода и радиационната асиметрия в зависи-
мост от категорията на микроклимата, опреде-
лени в БДС CR 1752, съгласно приложение № 10,
табл. 2 и 3.