Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 59

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
Чл. 114. (1) Допуска се площта на вентила-
ционните отвори по чл. 113, ал. 3 да се намали
до 5 на сто при наличие на изпускателни тръ-
бопроводи от регулаторите на налягане и за-
щитните устройства, които отвеждат природ-
ния газ в атмосферата, извън шкафа на ГРП.
(2) Изпускателните тръбопроводи се ораз-
меряват с условен диаметър най-малко 15 mm,
но не по-малък от диаметъра на предпазно-из-
пускателния вентил.
(3) Допуска се изпускателните тръбопроводи
по ал. 2 да се обединяват с продухвателен тръ-
бопровод с еднакво налягане на природния газ.
Чл. 115. В ГРП се допуска проектиране на
резбови връзки при диаметри до DN 50 вклю-
чително, при условие че резбата е допустима за
работа при максималното работно налягане на
природния газ в съответното ГРП.
Чл. 116. (1) Газорегулаторните пунктове
може да се разполагат на открити площадки на
разстояние до 1,5 m под нивото на прилежащия
терен. В тези случаи откъм работната страна на
ГРП се осигурява свободно пространство с
широчина най-малко 1 m.
(2) При необходимост от тръби за приток на
въздух, съответно за обезвъздушаване, те се
предвиждат на разстояние най-малко 2 m над
нивото на прилежащия терен, като се осигуря-
ват срещу запушване.
Чл. 117. Обслужваните ГРП се осигуряват с
външна далекосъобщителна връзка.
Чл. 118. За неуредените въпроси в този раз-
дел, свързани с газорегулаторните съоръжения
на промишлените газови инсталации, се спаз-
ват правилата и нормативите на глава трета,
раздел VI.
Раздел VI
Горивни уредби
Чл. 119. (1) Горивните уредби се проектират
съгласно БДС ЕN 746 при спазване изискванията
на чл. 151—155 от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
(2) При монтиране на газови конвектори в
производствени сгради се допуска газовете да
се отвеждат с къса връзка през стената, на ко-
ято е монтиран уредът.
Раздел VII
Отвеждане на димните газове от промишлени
газови инсталации
Чл. 120. (1) Комините и димоходите за от-
веждане на димните газове от промишлени га-
зови инсталации се проектират негорими.
(2) Предвидените за изхвърляне димни газо-
ве в края на комина са с температура над точ-
ката на оросяване.
Чл. 121. (1) Фуксовите шибри в котелните
се проектират с отвори за проветряване на пе-
щите на неработещите котли с диаметър не по-
малък от 50 mm.
(2) Управлението на фуксовите шибри се
извежда на фронта на котлите, като се пред-
виждат фиксатори на положенията “отворено”
и “затворено”.
Чл. 122. На котли и пещи с монтирани вен-
тилатори за димни газове се предвижда защита
срещу подаване на газ при изключване на вен-
тилатора.
Чл. 123. При преустройство на котли, пещи
и агрегати, работещи с природен газ, сеченията
на димоходите се проектират за нормално от-
веждане на димните газове.
Чл. 124. (1) На пещите и димоходите на га-
зовите агрегати се проектират взривни клапи с
площ на клапите не по-малка от 0,05 m2.
(2) Взривните клапи се монтират в горните
части на пещите и фуксовете и в места, за които
има вероятност от натрупване на газ, като се
предвиждат специални защитни устройства за
предпазване на обслужващия персонал при за-
действане на клапите.
(3) Взривни клапи може да не се предвиж-
дат за малки промишлени пещи, изпускащи
продуктите на горенето под чадър или в по-
мещението.
Чл. 125. (1) Отделените димни газове от
отоплителните уреди с излъчваща плоскост
се изхвърлят извън сградата, в която са мон-
тирани.
(2) Димните газове се отвеждат от помеще-
нията за газови уреди тип “А” посредством:
1. вентилация чрез термично отвеждане (ае-
рация) на сместа продукти на горене—околен
въздух;
2. механична вентилация;
3. естествена вентилация на въздуха.
(3) При термично и механично отвеждане
на димните газове от помещението се осигуря-
ва отвеждане най-малко по 10 m3/h за 1 kW топ-
линна мощност на работещите уреди.
(4) Естествена вентилация се допуска във:
1. помещения с най-малко 1,5-кратен възду-
хообмен за един час;
2. помещения, в които плътността на топ-
линния поток не надвишава 5 W/m3.
Чл. 126. За неуредените въпроси в тази гла-
ва се прилагат правилата и нормативите на
глава четвърта, раздел V от наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Г л а в а  п е т а
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРА-
НЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА
АВТОМОБИЛНИТЕ ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ
СТАНЦИИ ЗА КОМПРЕСИРАН (СГЪСТЕН)
ПРИРОДЕН ГАЗ
Чл. 127. (1) Обектите и съоръженията на
автомобилните газоснабдителни станции за
компресиран (сгъстен) природен газ се проек-
тират в съответствие с правилата и нормативи-
те на тази наредба, наредбата по чл. 200, ал. 1
ЗЕ и предвижданията на подробните устройст-
вени планове (план-схемите за газоснабдяване
към подробните устройствени планове на урба-
низираните територии и парцеларните планове
на газопроводите извън границите на урбани-
зираните територии).