Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 65

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
4. качеството на регулиране на напрежението 
в местата на присъединяване на ползвателите 
към преносната мрежа съобразно критериите, 
посочени в глава пета, раздел IV;
5. изпълнението на предписаното от него 
противоаварийно управление съобразно защит-
ния план на електроенергийната система, като 
непрекъснато анализира действието на защитните 
устройства на ползвателите на преносната мрежа 
при смущения и аварии в електроенергийната 
система;
6. изпълнението на предписаните от него 
мерки съобразно плана за възстановяване чрез 
изпитание при въвеждане в работа на нови съ-
оръжения и след ремонт;
7. възможността за участие във възстано-
вяването на електроенергийната система след 
системни аварии, чрез провеждане на изпитания 
и тренировки на оперативния персонал в съответ-
ствие с изискванията на глава пета, раздел VIII.
Чл. 187. (1) Когато услугата, предоставяна 
от даден ползвател на преносната мрежа, не 
отговаря на критериите за качество, операторът 
на електропреносната мрежа отказва писмено 
получаването на услугата.
(2) В тези случаи операторът на електро­
преносната мрежа организира получаването 
на съответната услуга от друг ползвател, като 
коригира своя план за допълнителните услуги, 
така че да се гарантират сигурността и качест-
вото на работа на електроенергийната система.
Чл. 188. Доставчикът на допълнителна услуга, 
който е декларирал предоставянето є, но поради 
технически неизправности в своите съоръжения 
или други причини не е в състояние да я пре-
достави, е длъжен да компенсира разходите по 
промяна на организацията на предоставяне на 
допълнителната услуга в съответствие с договора 
за предоставяне на допълнителни услуги между 
съответния ползвател на преносната мрежа и 
оператора на електропреносната мрежа.
Чл. 189. В случаите, когато ползвателят на 
мрежата не изпълнява договорените условия, 
касаещи надеждността или дейности, предписани 
по защитния план и плана за възстановяване, 
операторът на електропреносната мрежа има 
право да прекрати достъпа на съответния полз-
вател до преносната мрежа.
Чл. 190. Оценката на качеството на систем-
ните услуги, извършвани от оператора на елек-
тропреносната мрежа, се осъществява от ДКЕВР.
Чл. 191. (1) Операторът на електропреносната 
мрежа подготвя доклад до края на месец март на 
текущата година, с който анализира качеството 
на работа на електроенергийната система за 
предходната година и го предоставя на ДКЕВР.
(2) Анализът обхваща:
1. качество на регулиране на честотата и 
междусистемните обмени в нормални експлоата-
ционни условия за всеки месец и за отчетната 
година по:
а) хистограми на честотата;
б) средни стойности на честотата;
в) стандартни отклонения на честотата;
г) стандартни отклонения на честотата с 
вероятност 90 % и 99 %;
д) хистограми на отклоненията от графиците 
за междусистемни обмени;
е) средни стойности на отклоненията от гра-
фиците за междусистемни обмени;
ж) стандартни отклонения от графиците за 
междусистемни обмени;
з) хистограма на интегралната грешка на 
електроенергийната система;
и) средни стойности на интегралната грешка 
на електроенергийната система;
к) стандартно отклонение на интегралната 
грешка на електроенергийната система;
2. качество на регулиране на напрежението 
в преносната мрежа чрез стойностите на напре-
женията в предварително определени контролни 
точки за всеки месец и за отчетната година по:
а) минимални и максимални денонощни 
стойности;
б) хистограми на напреженията на база ча-
сови стойности;
3. регулираща енергия на електроенергийната 
система на България при смущения в синхрон-
ната област извън електроенергийната система 
на България;
4. регулираща енергия и „тромпетовидна“ 
крива при смущения в електроенергийната сис-
тема на България от типа:
T
t
e
A
f
t
H
−
∗
±
=
0
)
(
,
където:
2
2,1
f
A
D
∗
=
;
2f
D
 е максималното отклонение на често-
тата от зададената є стойност в резултат на 
смущението;
;
;
0f  е зададената честота. 
Вторичното управление се счита за успешно, 
когато при отработването на голямо смущение 
системната честота остане в тромпетовидната 
крива.
Чл. 192. При неудовлетворително качество 
на управление на електроенергийната система 
ДКЕВР дава предписания на ЕСО за коригиращи 
мерки и график за тяхното изпълнение.
Г л а в а  д е в е т а
СИСТЕМНИ ИЗПИТАНИЯ
Чл. 193. С тези правила се осигуряват без-
опасността на персонала, сигурността на снаб-
дяването с електрическа енергия, целостта на 
електроенергийната система и намаляването на 
потенциалните икономически загуби на засег-
натите страни при провеждането на системни 
изпитания.
Чл. 194. В тази глава се регламентират 
процедурите при провеждането на системни 
изпитания, които оказват или може да окажат