Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
(3) Резултатите от проведените мероприя-
тия за откриване на течове се отразяват в от-
четния доклад на В и К оператора, който се
изготвя съгласно чл. 21, ал. 4 ЗРВКУ.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА
ВОДА ВЪВ ВС
Раздел I
Определяне на реалните загуби на вода
Чл. 24. Общите загуби на вода във ВС са
основен индикатор за тяхното състояние, про-
изводителност и ефективно управление.
Чл. 25. (1) Загубите на вода се определят чрез:
1. кратковременни измервания на притока
на вода в отделни зони на ВС (метод 1 “отдо-
лу—нагоре”);
2. достатъчно точен и подходящ годишен
баланс на водните количества на ВС или група
ВС, обслужвани от един оператор (метод 2 “от-
горе—надолу”).
(2) Метод 1 “отдолу—нагоре” се прилага чрез
определяне на характерни зони за потвържда-
ване на резултатите от метод 2 “отгоре—надо-
лу” или по предписание на Държавната коми-
сия за енергийно и водно регулиране.
(3) Метод 2 “отгоре—надолу” чрез изготвя-
не на годишен баланс на водните количества е
задължителен за всички оператори.
Чл. 26. Определянето на реалните загуби на
вода по метод 1 “отдолу—нагоре” се извършва
в следната последователност:
1. инсталират се средства за измерване на
водното количество на входовете и изходите на
определената зона;
2. отчитат се показанията на средствата за
измерване, като се приспадат транзитните ко-
личества за определяне на моментното водо-
потребление;
3. определя се средното минимално нощно
потребление (МНП) в m3/h;
4. определя се действителното нощно по-
требление (ДНП) чрез измерване притока на
място в m3/h;
5. определя се нетният минимален нощен
дебит (НМНД):
НМНД = МНП—ДНП;
6. чрез НМНД и връзката между налягането
и загубите се изчисляват загубите в m3 за едно
денонощие;
7. съгласуват се получените резултати с тези
по метод 2 “отгоре—надолу” чрез баланс на вод-
ните количества.
Чл. 27. (1) Прилагането на метод 2 “отгоре—
надолу” чрез изготвяне на баланс на водните
количества се извършва чрез измервания в ха-
рактерни точки на ВС съгласно приложение № 3.
(2) Балансът по ал. 1 се изготвя, като се из-
ползват следните компоненти:
1. добита вода (Q1)—годишното количество
непречистена (сурова) вода, добито от собстве-
ни водовземни съоръжения;
2. подадена вода (Q2)—годишното количес-
тво пречистена вода, подадено в преносната или
разпределителната част на ВС;
3. доставена или продадена (фактурирана)
вода (Q3)—годишното количество пречистена
вода, подадено към потребителите и измерено
на експлоатационните граници на ВС, в т.ч.
фактурираните измерени и фактурираните не-
измерени количества вода, определени в съот-
ветствие с Наредба № 4 от 2004 г. за условията
и реда за присъединяване на потребителите и
за ползване на водоснабдителните и канализа-
ционните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.;
попр., бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 41 от 2005 г.);
4. нефактурирана подадена вода (Q3А)—за
противопожарни, технологични нужди и др.;
5. общо количество вода на входа на ВС (Q4)—
годишното количество вода на входа на ВС или
на тази част от ВС, за която се изготвя водният
баланс;
6. обща законна консумация (Q5)—годиш-
ното количество измерена (продадена) и неиз-
мерена вода, използвано от потребителите; към
неизмереното количество вода се включват
разходите за противопожарни нужди, промива-
не на водопроводи, технологични нужди на
пречиствателните станции и за други норма-
тивно обосновани разходи;
7. общи загуби на вода (Q6)—разликата меж-
ду общото количество вода на входа на систе-
мата и общата законна консумация;
8. реални загуби (Q7)—частта от общите за-
губи, представляваща физическите загуби на
вода при еднакво налягане във ВС;
9. търговски загуби (Q8)—частта от общите
загуби, представляваща сума от всички видове
неточности, свързани с измерването на произ-
ведената вода и общата законна консумация и
с незаконната консумация при кражба на вода;
10. неотчетена вода (Q9)—разликата между
общото количество вода на входа на ВС и фак-
турираната законна консумация; тя включва
освен реалните търговски загуби и нефактури-
раната законна консумация.
Чл. 28. (1) Реалните загуби на вода във ВС се
определят, като се извършват последователно
следните действия:
1. определяне на общото количество вода на
входа на системата Q4 и на продадената (факту-
рираната) вода Q3;
2. анализ и оценка на неотчетеното количес-
тво вода Q9;
3. определяне на общата законна консума-
ция Q5:
Q5 = Q3 + QЗА;
4. определяне на общите загуби на вода Q6:
Q6 = Q4—Q5;
5. анализ и оценка на търговските загуби на
вода Q8;
6. определяне на реалните загуби на вода Q7:
Q7 = Q6—Q8.