Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 53

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53   
цел може да е насочена и към повишаване на 
ефективността на определен пречиствателен 
процес, включително енергийната ефективност.
Инвестиционната цел винаги трябва да е в 
съответствие с изискванията и допустимите 
мерки за финансиране на съответната финан­
сираща организация.
7. Анализ на възможните стратегически 
и технологични решения за постигане на 
инвестиционното намерение
Анализът включва: 
7.1. Анализ на различни стратегически 
решения
Анализът на различните стратегически 
решения обикновено следва да се разработи 
на ниво водоснабдителна система. Стратеги­
ческите решения за повишаване на качест­
вото на питейната вода или ефективността 
на пречиствателните процеси са интегрална 
част от стратегическите анализи на ниво 
водоснабдителна система. 
Анализът на различните стратегически 
решения може да включва, без да се ограни­
чават до разглеждане на следните варианти: 
изграждане на самостоятелна ПСПВ за едно 
или няколко населени места или учредяване 
на алтернативен водоизточник, или свързване 
на дадено населено място към друга водо­
снабдителната система с подходящо качество 
на водата.
В случаите, когато инвестиционната цел 
е свързана с реконструкция на конкретно 
съоръжение и/или например изграждане на 
съоръжение за дезинфекция на водата по мре­
жата, не е необходим анализ на различните 
стратегически решения.
Изборът на най-подходящото стратегическо 
решение се прави въз основа на мултикрите­
риален анализ, включващ окрупнени техни­
чески, икономически, социални и екологични 
критерии. 
7.2. Детайлен (технологичен) анализ
В рамките на избраното стратегическо ре­
шение се разработват няколко технологични 
вариантни решения. 
Когато въз основа на стратегическия 
опционен анализ като най-подходящо реше­
ние е избрано изграждането на пречиства­
телна станция за питейни води, детайлният 
опционен анализ може да включва, без да се 
ограничава до: избор на площадка за пречист­
вателната станция за питейни води, сравнение 
на различни технологични варианти (схеми) 
за пречистване на водата, включително с 
оглед намаляване на енергийните разходи, 
разходите за реагенти или технологичните 
загуби на вода. 
Когато въз основа на стратегическия 
опционен анализ като най-подходящо решение 
е избран алтернативен водоизточник, детайл­
ният опционен анализ може да включва, без 
да се ограничава до: избор на най-подходящо 
място за водовземане, избор на тип водовземно 
съоръжение, конфигурация на водовземните 
кладенци при подземни водоизточници.
Когато въз основа на стратегическия 
опционен анализ като най-подходящо решение 
е избрано свързването на дадено населено 
място към друга водоснабдителна система, 
детайлният опционен анализ може да включва, 
без да се ограничава до: избор на трасе на 
свързващия магистрален тръбопровод, промя­
на на конфигурацията на водоснабдителната 
система, избор на материал на тръбите.
Степента на детайлност на разглежданите 
детайлни вариантни решения трябва да позво­
ли реалистична оценка на инвестиционните 
и експлоатационните разходи по окрупнени 
показатели. Във връзка с това, когато се раз­
глеждат варианти на пречиствателна станция 
за питейни води, минималните изисквания 
включват, без да се ограничават до: 
Текстова част: Подробно описание на 
технологичната схема, оразмеряване на основ­
ните съоръжения и прилежащото оборудване, 
необходимостта от промяна на статута на 
терени (например за площадка за пречист­
вателна станция) и допълваща инженерна 
инфраструктура (например пътища, канализа­
ция, електроснабдяване) и свързаните с това 
инвестиционни разходи.
Графична част: Технологична схема, гене­
рален план и хидравличен профил по пътя 
на водата 
Изборът на най-подходящо технологично 
решение се основава на сравнение на нас­
тоящата стойност на инвестиционните и 
експлоатационните разходи.
Когато се реконструират отделни съоръ­
жения от пречиствателна станция за питейни 
води, експлоатационните разходи не се огра­
ничават само до тези на реконструираните 
съоръжения, а обхващат експлоатационните 
разходи на цялата пречиствателна станция 
за питейни води.
8. Представяне на инвестиционното на­
мерение
Избраният вариант се представя подробно. 
Дава се информация за допълнителните про­
ектни работи, които трябва да се извършат.
II. Минимални изисквания към обема и 
съдържанието на инвестиционните проекти 
за ПСПВ, част „Технологична“
1. Идеен проект, част „Технологична“
Част „Технологична“ на идейния проект за 
ПСПВ съдържа следните компоненти:
а) обяснителна записка с описание на ка­
чеството на водоизточника, изискванията към 
качеството на питейната вода, разглежданите 
технологии и процеси (вкл. и за третиране 
на технологичните отпадъчни води), както и 
реагентите, които ще се използват;