Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 41

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
Чл. 253. Ремонтът на транспортьорните лен-
ти, включително на тези с метална армировка, се
изпълнява без използване на метални детайли.
Раздел III
Стопанство за течни горива
Чл. 254. При експлоатация на мазутното
стопанство се осигурява непрекъснато подава-
не на филтриран и подгрят мазут в необходимо-
то количество за котлите и с параметри (наля-
гане и вискозитет), съответстващи на приетата
схема—едно- или двуконтурна.
Чл. 255. Съоръженията за разтоварване на
мазута се поддържат изправни и източени от
мазут след приключване изпразването на цис-
терните.
Чл. 256. Параметрите на парата за подгрява-
не на мазутните цистерни се поддържат в гра-
ниците: налягане—от 0,8 до 1,3 МРа, и темпера-
тура—от 200 до 250 °С.
Чл. 257. При неизправност на греещата сер-
пентина, когато се налага директно подгряване
на цистерната с пара, на паропровода се монти-
ра дюза, осигуряваща не повече от 900 kg/h раз-
ход на пара, при обем на цистерната около 60 m3.
Чл. 258. Мазутът в приемните резервоари
се загрява до температура, осигуряваща нор-
малната работа на мазутните помпи, но не
повече от 90 °С.
Чл. 259. Изолацията на металните резерво-
ари за мазут и вътрешното им антикорозионно
покритие се поддържат в изправност.
Чл. 260. Вътрешен оглед, отстраняване на
забелязани дефекти и почистване от утайки
по дъното се извършват най-малко веднъж на
5 години.
Чл. 261. Остатъците от мазут, получени при
почистване на резервоари, канали и съоръже-
ния, се извозват и изгарят на места, съгласува-
ни с районната инспекция по опазване на окол-
ната среда (РИОС).
Чл. 262. Отчитането на разхода и запасите
на течно гориво в резервоарите се извършва с
монтираните нивомерни устройства, като се
използват калибровъчни таблици.
Чл. 263. При директна схема на подаване и
подгряване на мазута в напорните тръбопрово-
ди към котлите, съоръжени с механични горел-
ки, налягането на течното гориво се поддържа
с колебания не повече от 0,1 МРа и вискозитет
съгласно техническите условия на горивните
уредби на котлите.
Чл. 264. (1) Почистването на филтрите за
течно гориво се извършва чрез парна продув-
ка, ръчно или по химически начин при пови-
шаване на съпротивлението им с 50 на сто
спрямо началното (в чисто състояние) при
разчетния разход.
(2) Забранява се обгарянето на филтърната
мрежа при почистване.
(3) Почистването на подгревателите за го-
риво се извършва при снижаване на топлинна-
та им мощност с 30 на сто спрямо номиналната.
Чл. 265. Резервните помпи, подгревателите
и филтрите се поддържат в постоянна готов-
ност за пускане.
Чл. 266. (1) Преди да се включи в работа
пълен резервоар с течно гориво, след продъл-
жителен престой се взема проба от придънния
слой (до 0,5 m от дъното) за определяне съдър-
жанието на вода. Тя се отстранява преди пода-
ването на горивото към котелното.
(2) Начинът за вземане на проби и отстраня-
ване на водата от придънния слой се определя
в експлоатационната инструкция.
Чл. 267. Показанията на дистанционните
нивомери за горивото в резервоарите се прове-
ряват най-малко веднъж седмично.
Чл. 268. (1) При изгаряне на заместител на
мазут неговото приемане, съхраняване и подго-
товка за подаване към котлите се извършват в
съответствие с техническите условия на съоръ-
женията, нормативните актове и инструкцията
за експлоатация на горивното стопанство.
(2) В качеството на заместител на мазут
могат да бъдат използвани течни горива с тем-
пература на самозапалване не по-ниска от 45°С
при изпълнение на допълнителни мероприятия
за повишаване на пожарната безопасност съг-
ласно указанията на органите за пожарна и
аварийна безопасност.
Раздел IV
Газово стопанство
Чл. 269. Устройството и безопасната екс-
плоатация на газовото стопанство от газораз-
пределителния пункт (ГРП) до котлите в енер-
гийните обекти трябва да съответстват на на-
редбата по чл. 138 ЗЕЕЕ.
Чл. 270. При експлоатацията на газовото сто-
панство в енергийните обекти се осигуряват:
1. непрекъснато подаване на газообразното
гориво към котлите с необходимото налягане,
очистено от примеси и кондензат, и с количест-
во, съответстващо на товара на котлите;
2. контрол на количеството и качеството на
постъпващия газ;
3. безопасна работа на съоръженията;
4. безопасно изпълнение на техническото
обслужване и ремонта;
5. надзор за техническото състояние на съо-
ръженията.
Чл. 271. На съоръженията на ГРП и газораз-
пределителните тръбопроводи се водят ремонт-
ни дневници, съдържащи основните данни и
сведения за извършените ремонтни работи и
настройки.
Чл. 272. (1) За опасните работи се утвържда-
ват списък и инструкция за реда на подготовка-
та и безопасността на тяхното провеждане, съ-
образена с конкретните производствени усло-
вия в обекта.
(2) Газоопасните работи се изпълняват по
нарядна система и при спазване на изискванията
на Наредба № 21 от 1980 г. за устройството и бе-
зопасната експлоатация на газовите съоръжения
и инсталации (необнародвана), утвърдена със
Заповед № А-193 от 1990 г. (ДВ, бр. 57 от 1990 г.).
(3) Лицата, имащи право да издават наряди
за газоопасни работи, се определят със заповед.
(4) Преразглеждане и преутвърждаване на
списъка на газоопасните работи се извършва
най-малко веднъж в годината.