Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  33
15. Вентилационният слой, създаден около 
контактните конструкции на съществуващи 
сгради, се проектира на базата на установена 
чрез измерване на място обемна концентра-
ция на радон. Степента на отделяне на радон 
във вентилационния слой Evv се определя по 
уравнението: 
Evv= Eji.Ak (Bq/h),
(4.4)
където:
Eji е степента на отделяне на радон от i-тата 
контактна конструкция [Bq/(m2.h)];
Aki – площта на i-тата контактна конструк-
ция (m2);
,
/
vv
vv
i
i
p
E
J
Bq h
p
∆
=
∆
,
(4.5)
където:
Δpvv (Pa) е подналягането в помещението, 
изчислено на база дебит на въздушния поток 
Qie или кратност на въздухообмена n, отчетени 
от инвестиционния проект по част ОВК или по 
приложение № 9, а когато няма данни, се отчита 
от таблица 10.5 от Методиката за изчисляване 
на отоплителен товар на сгради към чл. 198 
от Наредба № 15 от 2005 г. за технически пра-
вила и нормативи за проектиране, изграждане 
и експлоатация на обектите и съоръженията 
за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия;
Δpi – подналягането във вътрешността на по-
мещението в момента на измерване на степента 
на проникване на радон с дебит Ji (обикновено 
от 1 до 3 Pa); 
Ji – дебитът на радона, проникнал в i-тото 
помещение (Bq/h), определен чрез измервания 
или изчислен по уравнението: 
Ji = Ci . ni . Vi (Bq/h),
(4.6)
където: 
Ci е ОКР в i-тото помещение на същест-
вуваща сграда, установена чрез измерване на 
място (Bq/m3); 
ni – кратността на въздухообмена в i-тото 
помещение (h-1); 
Vi – обемът на i-тото помещение (m3). 
16. Вентилационният слой за съществуващи 
сгради, който е част от следния вид контактна 
конструкция: основа, конструкция на сградата, 
без значение от категорията є на въздухоплът-
ност, вентилационен слой, хидроизолация, ус-
тойчива на проникване на радон и вътрешни 
довършителни работи, се проектира, както 
следва:
а) системата за вентилация на вентилаци-
онния слой и съответната кратност на възду-
хообмена се проектират в съответствие с т. 1 
до 9 от настоящото приложение;
б) ОКР във вентилационния слой – в i-тото 
помещение Cvv,i, съответстваща на кратността 
на въздухообмен, се определя от уравнението: 
,
3
,
,
,
,
/
.
vv i
vv i
vv i
vv i
E
C
Bq m
n
V
=
,
(4.7)
където:
nvv,i e кратността на въздухообмена във вен-
тилационния слой (h-1); 
Vvv,i – обемът на въздух във вентилационния 
слой (m3);
Еvv,i – степента на отделяне на радон във 
вентилационния слой, определена по уравнение 
(4), (Bq/h); 
в) хидроизолацията, устойчива на проник-
ване на радон, се проектира в съответствие с 
приложение № 2, като във формули (2.1) и (2.6) 
от приложение № 2 показателят C s се заменя 
със Cvv и коефициентът α се отчита от таблица 1 
за намалената стойност в зависимост от вида 
на смукателната вентилация. Хидроизолация-
та, устойчива на радон, и отворите за сградни 
инсталации се изпълняват съгласно приложение 
№ 2 и приложение № 8.
17. За вентилационен слой в i-тото помеще-
ние на съществуващи сгради, който е част от 
следния вид контактна конструкция: основа и 
конструкция на сградата без значение на кате-
гория на въздухоплътност, вентилационен слой 
и конструкция на сградата от 3-та категория 
на въздухоплътност, довършителни вътрешни 
работи; системата за вентилация и кратността 
на въздухообмен nvv,i се проектират съгласно 
т. 1 до т. 9 от настоящото приложение при 
изпълнение на условието: 
,
1
,
,
,
.
vv i
vv i
ref
vv i
E
n
h
C
V
−
≥
, (h-1)
(4.8)
където: 
Еvv,i е степента на отделяне на радон във 
вентилационния слой, определена по уравнение 
(4), (Bq/h); 
Vvv,i – обемът на въздуха във вентилационния 
слой (m3); 
Cref – референтното ниво на ОКР на радон 
в закрити помещения (Bq/m3).
В случай че със заданието за проектиране 
е зададена стойност на ОКР, по-ниска от рефе-
рентното ниво, в знаменателя в дясната страна 
на неравенство (4.8) вместо Cref се замества със 
стойността от заданието за проектиране. Пре-
поръчва се изчисленията да се извършват със 
стойност на ОКР, по-ниска от референтното ниво.
18. За вентилационен слой, който е част от 
следния тип контактна конструкция: основа и 
вертикален вентилационен слой с дебелина до 
100 mm, отворен в горната част към външния 
въздух, хидроизолация, устойчива на проник-
ване на радон, конструкция на сградата от 1-ва 
категория на въздухоплътност, хидроизолацията 
се проектира съгласно приложение № 2 от т. 7 
до т. 12 при условие, че коефициентът α = 1. 
Ако отвореният вентилационен слой има де-
белина повече от 100 mm, е достатъчно да се 
изпълни контактна конструкция на сградата от 
2-ра категория на въздухоплътност.
19. Налягането във въздушни прослойки се 
понижава, както е показано на фиг. 4.1.
20. Налягането под контактната конструкция 
посредством естествена или механична вентила-
ция се понижава, както е показано на фиг. 4.2.